М.Двач / Домострой

Этого треда уже нет.
Это копия, сохраненная 5 декабря 2018 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

**ЭЛЕКТРИКИ ТРЕД #24 - Новогодний ¯(ツ)/¯ ** 10 янв, 11:44 117256 В конец треда | Веб

68 Кб, 505x356242 Кб, 800x600175 Кб, 800x600168 Кб, 800x605

Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлять пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке? Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.
Небольшой гайд по теме.
Платина №1 — В большей части распредщитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед говно.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой ты не первопроходец, как минимум десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" и вовсе предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать поганой метлой.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (уже вроде как устарело)
— Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.

Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки пришлось долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.

Ответы172841768817885182342116021190220042391624168

10 янв, 22:55 2 117284

>>117256 (OP)
Сколько тебе еще нужно тредов создать чтобы понять, что тэги в поле тема не работают?

Ответы1729417301

11 янв, 07:31 3 117294

>>117284
и то, что пора уже шапку поправить наконец

Ответы17301

11 янв, 11:20 4 117296

Я так понимаю, в панельном 9-этажном доме 1983 года под проводку лучше не штробить, даже вертикально?

Ответы21698

11 янв, 11:58 5 117297

Кстати да.
>никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку
Прям вообще-вообще никогда? В 3-хэтажном кирпичном доме можно штробить горизонтально? Или совет касается только панелек?

Ответы1729817301

11 янв, 12:07 6 117298

>>117297
Это как совет не переступать штангу в кокочалке. Тупая традиция которую необязательно соблюдать

123 Кб, 555x376
11 янв, 14:28 7 117299

Сычевальня в старом доме, люминий, на глаз 1.5 мм, сейчас стоят 2 пробки на 10А, одина - кухня+ванная, вторая - комната, планирую поставить 2 автомата на 16А, плюс УЗО на кухня+ванная. Узо ставлю перед автоматами. Хороший план? Еще подскажите параметры УЗО, ток утечки я уже понял лучше - 10мА. В планах на будущее замена проводки, хочу щиток с автоматами в квартиру поставить, есть ли тут ограничения?

Ответы17302

11 янв, 16:12 8 117301

>>117284
Это традиция , кек
>>117294
>и то, что пора уже шапку поправить наконец
Можно, да
Но менять шило на мыло неохота

Пишите где 100% хуйня, хоть чуть-чуть обосновывая (чтобы пруф в гугле искался).
Если вас не обосрут более прошаренные мимокрокодилы и не забудется, то при следующем перекоте обязательно

>>117297
Я так понимаю несущую штробить не нужно ни вертикально ни горизонтально, будь стена хоть из говна, хоть из панели/кирпича
Только если инженер-проектировщик здания разрешит.

Горизонтальная штроба - 100% признанное самоубийство. Вертикальная - видимо не совсем, но тоже ведь нельзя?

Горизонтальное же штробление не несущих
стен просто моветон из-за самой логики прокладки проводки, хотя и не опасно обрущенями и тп. То есть можно..

Поправьте меня, если я не прав

Ответы17305

11 янв, 16:15 9 117302

>>117299
>стоят 2 пробки на 10А, люминь 1.5
>планирую поставить 2 автомата на 16А
>Хороший план?
Не очень. 10А автоматы или вообще 6
УЗО - 40А 30ма
>хочу щиток с автоматами в квартиру поставить, есть ли тут ограничения?
Только на вырезание ебической ниши под щит..
Ну и в подьезде должен остаться вводный рубильник/двухполюсный автомат для обесточивания квартиры.

sage 11 янв, 17:35 10 117305

>>117301
>Я так понимаю несущую штробить не нужно ни вертикально ни горизонтально, будь стена хоть из говна, хоть из панели/кирпича
Запрещено именно горизонтальное штроборез в панельки,.и то данный запрет только в постановлении правительства Москвы. Т.е. в других городах всем похуй.
А так проблема не в самом штроблении, а в уменьшении несущей способности конструкции. Если при штроблении не будет повреждена арматура (да даже нельзя ее оголять из-за позможной корозии), то нет нихуя в этом плохого.

>Горизонтальное же штробление не несущих
стен просто моветон из-за самой логики прокладки проводки, хотя и не опасно обрущенями и тп. То есть можно..
Ну хуй знает где это моветон? Многие наоборот считают, что это долблебизм, когда для подключения розеток по периметру комнаты шлейфом, тянут по потолку, опуская кабель и поднимая опять к каждой розетке. Если проще как раз сделать горизонтальную штробу по всему периметру. Главное не забывать это указывать в исполнительной документации.
Да и вообще, итт данный вопрос сродни вопросу ваги или скрутки. Тем, кто считает что стены не нужно штукатурить, а можно поклеить газету правда на голый бетон и на газетки хуяришь обои, тем похуй можно или нет штроюить, они сделают как им хочется. А у кого гипкрок или штукатурку, тем тоже похуй, т.к. в штроблении штукатурки нет ничего плохого.

72 Кб, 659x353
12 янв, 13:44 11 117344

По платине №2 я не понял, где тут клеммники типа пикрелейтед?

Ответы1734517346

12 янв, 13:55 12 117345

>>117344
А вообще я повесил индукционку 7КВт на такую хуйню на провод 6мм^2 и заштукатурил. Плохая идея была? Расковыривать ли стену обратно, пока мне кухню не поставили?
Я так понял, мне понадобятся пресс клещи и соединитель для проводов. Как ее правильно назвать продавцу в леруа/оби? Клеммы разные видел, но они все с дыркой под болт. Не болтами же мне их скручивать? Или норм вариант?

Ответы17347

12 янв, 14:06 13 117346

>>117344
>где тут клеммники типа пикрелейтед?
китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.

12 янв, 15:37 14 117347

>>117345
Я бы расковырял
Проси пресс-клещи и гильзы под нужное сечение, ну или тупо батиным паяльником пропаяй скрутку
В леруа/оби в 90% говноклещи и говногильзы, которые после 10раз обжимают хуже чем твой пиклейт, а то 10%, что нормальные, за лютыйоверпрайс.
Если у тебя есть первые два магазина, то в 99% есть и ЭТМ или аналоги (специализированный электромагаз). Там с большей вероятностью будут вменяемые продаваны которые все объяснят.

Ответы1735917361

sage 12 янв, 20:48 15 117359

>>117347
>В леруа/оби в 90% говноклещи
Брал в Леруа обжимку под ншви, тропецией, с храповиком, за 400р. Все заебись, дожимает норм. А так ясен хуй поделие из 1мм стали, клиновидное, за 60р. будет обжимать хуже, чем это сделать даже уебав молотком по гильзе.

12 янв, 22:51 16 117361

>>117347
Зашел сегодня в подобный магаз, нашел гильзы ГСИ 6.0 в термоусадке по 250 за 15 штук http://techelectro.ru/prod/insulugs/iquick/gsit/ . Потянет? Говноклещи за косарь - совсем говно? Так-то не дешево чет.

Ответы17363

12 янв, 23:20 17 117363

>>117361
Лично мне гси не нравятся, предпочитаю гмл, во-первых дорого (15р гси против 5р. Гмл + 5р метр термоусадки), во-вторых если кабель говно, то дожимая матрицей под меньшее сечение, лопается термоусадка. Ну и плюс у гмл, что можно жать матрицей шестигранник, т.е. в сумке всегда валяется шестигранник, которым пресуешь ншви, гмл, ншп и тмл. Да и к тому же, хоть и пишут что толщина стенки у гмл и гси одинаковые, но это не так, гси тоньше, при опять же хуевом кабеле, когда дожимать, гильза может просто треснуть, с гмл такой хуйни нет. Ну а насчёт обжимки, то тот же квт/шток за 800-1000р вполне справляются, ты ж не в промышленных масштабах будешь обжимать.

14 янв, 15:17 18 117412

Живу в частном доме с хуевой проводкой. Задача поменять проводку в доме но нужно сделать так чтобы в одной комнате можно было включить приборов на 10кв( и желательно сделать это в обход электросчетчика. Вопрос в том как это сделать и выдержит ли сеть такое если эти 10кв будут работать 24/7? Насколько вообще рассчитана линия в частный дом?

Ответы1743417436

110 Кб, 900x505
14 янв, 19:40 19 117434

>>117412
>в доме с хуевой проводкой
>сделать это в обход электросчетчика
Ты настолько небогат или просто пидорахен?

Ответы1745517602

14 янв, 20:15 20 117436

>>117412
>10кв 24/7 в обход
Вычислят и выебут тебя за майнингферму, гровер.

Ответы17455

107 Кб, 1280x719
15 янв, 01:48 21 117446

я вам гей контента принес.

Ответы1745417604

15 янв, 09:52 22 117454

>>117446
Ой-вей!

15 янв, 09:53 23 117455

>>117436
Не вычислят.
>>117434
Не хочу 15к в месяц платить но деньги на хорошую проводку есть. Сейчас максимум потребления 2кв максимум. Обычно 700ват.

17 янв, 18:33 24 117601

сап электрикач, я мудак, случайно оторвал одну из двух заводских пломб с электросчетчика при сборке щита учета электроэнергии для частного дома, чем мне это теперь грозит?

Ответы1760717608

17 янв, 18:34 25 117602

>>117434
этот жуебок либо ганж собрался растить, либо майнить битки в 2018, лол

17 янв, 19:12 26 117604

>>117446
сказать что хотел?

Ответы17648

25 Кб, 300x226
17 янв, 19:18 27 117607

в догонку вопрос - удовлетворит ли сбытовую компанию способ пломбировки как на пикрелейтед? в тех условиях нихуя не сказано - автомат с возможностью пломбировки и все, но ведь впринципе можно просто подтыкать кабель не зажимая его и пиздить электричество
>>117601-кун

Ответы1762021701

17 янв, 19:47 28 117608

>>117601
Отвезти в энергосбыт там тебе его опломбируют, рублей триста будет стоить.

Ответы17625

17 янв, 21:41 29 117617

Такие дела, писал в уже в былом треде - замыкаю лампу на фазу и землю - горит, ничего не происходит. В распредщитке есть две коробки вд1-63. Это же узо и оно должно было все отключить? Косяк? Трясти застройщика чтоб исправлял?

Ответы1761917621

17 янв, 22:14 30 117619

>>117617
Тряси конечно.

17 янв, 22:30 31 117620

>>117607
иэкоговно...
Даже советовать тебе уебку ничего не буду

Ответы1762117623

17 янв, 22:32 32 117621

>>117617
>>117620
и тебе в догонку

17 янв, 22:44 33 117623

>>117620
СУКА, Я ЗНАЛ!
а теперь ответь, нахуя мне в дачный дом, где я буду 20 дней в году что-то дороже иэка?

Ответы17624

17 янв, 22:45 34 117624

>>117623
ну и это говно будет на столбе, в дом я разорюсь на что-то вменяемое по возможности, но ты все-равно пидор

17 янв, 22:47 35 117625

>>117608
от пэса мне его опломбируют и на участке, вопрос именно в заводскоЙ пломбе

Ответы17626

17 янв, 22:51 36 117626

>>117625
Это только сдавать на экспертизу, либо отправлять производителю.

Ответы17629

17 янв, 23:00 37 117629

>>117626
пизда, но одна из двух же, не все, за пузырь приемщик не закроет глаза? просто если за пузырь - хуй, то проще счетчик за 2к новый купить
а может есть способ прикрутить пломбу взад?

Ответы17634

17 янв, 23:20 38 117634

>>117629
При приемке может за пузырь глаза и закроют, но потом пройдут через год снимать показания, а у тебя заводская пломба сорвана. Значит производились манипуляции. Получите счёт на оплату за потребление по суммарной мощности всех электроприборов 24/7 за год. Оно тебе нужно?

Ответы17668

18 янв, 09:59 39 117647

Врываюсь с платиновым вопросом.

>— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.

Почему на 32А ставить 1.5мм2 нельзя я прекрасно понимаю.

А что будет, если поставить на 6-10А сечение, допустим 4 или 6 мм2? Будут какие-то потери или что?

Ответы17650

18 янв, 10:31 40 117648

>>117604
Ну, наверное он хотел сказать, что так розетки монтируют только гомосексуалисты? И устраивает такой монтаж тоже только лиц нетрадиционной ориентации?

Ответы17669

18 янв, 11:06 41 117650

>>117647
> 6-10А сечение, допустим 4 или 6 мм2
Будет перерасход материала, а соответственно и денег. Сравни стоимость 1.5 и 4мм2 и посчитай разницу.
Придерживайся рекомендованных значений.

Ответы17656

18 янв, 16:34 42 117656

>>117650
Дрочую этого, все должно быть в меру
"Сделать, шоб на века и вдруг завтра в космос полетим, а запаса прочности то и нет" - обратная болезнь экономистов на ПВС и 1.5мм на все хватит.
Параноики с мастерсити этим часто болеют, суют 4мм на розетки, а потом хвастаются, как Русский Иван богатырь смог засунуть свои 4мм. в 2.5мм механизм леграндовский валены. Но чет контакт говно, подделка видать или легранд скатился..

Ответы21702

18 янв, 19:14 43 117668

>>117634
ну похорошему же корпус счетчика не вскрыть сорвав только одну пломбу, а есть вариант обратно запломбировать самостоятельно?

Ответы17680

18 янв, 19:16 44 117669

>>117648
а нахуя он это сюда принес? ничего не понимаю, это место где постят без причины хуево смонтированную электропродукцию?

Ответы17917

18 янв, 22:04 45 117677

Заебали искрить розетки, задумываюсь о замене проводки. Конура- панельный хрущ, проводка на данный момент алюминиевая, походу с самой постройки дома. Возможно ли ее помнять не взрывая стены?

19 янв, 00:25 46 117680

>>117668
Можно, но геморройно. Нужно снять слепок текущей пломбы (пушто на пломбах обычно метки какие-то стоят от штемпеля пломбиратора) и сделать отливку по этому слепку металлом, мягкость которого выше свинца. Это будет новый штемпель, которым ты по завершению всех манипуляций пробьешь пломбу, сжав обратно все свои разгибы. И если даже выйдет как-то хуево, и ты не попадешь один-в-один по старой штамповке - похуй, подумают что когда пломбировали - два раза прошлись.

Ответы17681

19 янв, 00:26 47 117681

>>117680
Но на пластике такое канеш не пройдет. Пластик можно попробовать погреть феном, но тут могут косяки вылезти в виде помутнения или образования пузырьков.

33 Кб, 391x589
19 янв, 07:32 48 117688

>>117256 (OP)
>Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
>Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.

Так, а почему у меня тогда электроплита, в совкой многоэтажке, разведена 3хжильным провудом, с защитным занулением?
И в другой многоэтажке было так-же.
И судя по всему в любой.

И как же тогда будут работать УЗО, без защитного зануления то?

Что-то тут не так.

Ответы17690

19 янв, 07:40 49 117690

>>117688
> Что-то тут не так.
картинка в тему - как раз про тебя.

> И как же тогда будут работать УЗО, без защитного зануления то?
ты узо в руках держал? видел там клемму для подключения РЕ?

- ты клемму видишь?
- нет
- и я не вижу, а она есть!

Ответы17691

19 янв, 07:51 50 117691

>>117690
>ты узо в руках держал? видел там клемму для подключения РЕ?
Ну вроде как без оного не будет замыкание на корпус определяться. Как-бы, везде пишут, что для функционирование Диф автомата нужно защитное зануление.

>картинка в тему - как раз про тебя.
Объяснил бы лучше.

Ответы1769317694

19 янв, 10:14 51 117693

>>117691
без РЕ узо\диф вырубит только когда ты схватишься за корпус (на самом деле тоже почти сразу).
с РЕ - сразу как будет замыкать на корпус.

19 янв, 10:19 52 117694

>>117691
>И как же тогда будут работать УЗО, без защитного зануления то?
В момент возникновения утечки, то есть когда прикоснешься к прОклятому девайсу
При занулении/заземлении девайса это бы произошло сразу.
Но зануление, убирая этот недостаток, добавляет несколько своих, 100% смертельных некоторых случаях.
>почему у меня тогда электроплита, в совкой многоэтажке занулена
Чудесные ГОСТы совка. Заметь, остальные розетки ведь они не зануяли. Почему так решили, я ебал.
Подозреваю, что тогда плиты хуярили на корпус прям с завода, видимо решили что безопасней в процентом отошении занулить это говно. а сейчас наоборот, нейтраль давно сгнила, а техника более мнее.
Кстати, есть у меня несколько совковых обогревателей в гаражике, от деда остались - дак там корпус "рабочий" блеять, ну тоесть провод в ноль идет прямо из него. Так что для таких норм производстdа электроприборов возможно и действительно лучше жить с зануленем.

Ответы1769917709

19 янв, 11:58 53 117699

>>117694
> Подозреваю, что тогда плиты хуярили на корпус прям с завода, видимо решили что безопасней в процентом отошении занулить это говно.
this

19 янв, 21:14 54 117709

>>117694
>Но зануление, убирая этот недостаток, добавляет несколько своих, 100% смертельных некоторых случаях.
Можно поподробнее?

Мне это важно, ибо собираюсь менять проводку, и нужно ответить на вопрос, тянуть ли это чудо зануление на все приборы, или нет.

И, я так понимаю, грозозащита, в виде варистора, не будет работать с занулением, или будет?
Ну, то есть, ноль на ноль через варистор очевидно не самая разумная идея цеплять...

В общем, я немного запутался из за обилия всего этого говна.
Где-то читал, что в многоэтажках вообще не может быть заземления.
Что там мол этот ноль прост дополнительно заземляют на вводе в дом.

>Чудесные ГОСТы совка.
Я вроде бы мельком что-то видел, на тот счет, что, если фаза замкнет на заземленный корпус, то УЗО не сработает, ибо ток будет недостаточный, а вот если на корпусе будет ноль, то УЗО отключит сеть.
Это видимо было когда диф автоматов не было в природе.

> Заметь, остальные розетки ведь они не зануяли. Почему так решили, я ебал.
Может у них просто денег не было.
Алсо, дом - поздний совок.

Ответы1771017792

19 янв, 22:15 55 117710

>>117709
>тянуть ли это чудо зануление на все приборы, или нет.
Нет.
Тянешь трехпроводку, 3 провод нигде не подключаешь, не в щите не в розетках. Появится нормальная земля в доме - подключишь.
>Можно поподробнее?
Достаточно просто погуглить "опасность зануления" и т.п.
Вкратце, пока ноль жив и является нулем - ты тоже живой. Как только одно из этих условий исчезает - пиздарики.
И даже если тебя нет дома - годный шанс на пожар.
>то УЗО не сработает
Сработает.Просто при галичии заземления при утечке оно сработает сразу, а при двухпроводке - только когда тебя ебнет.
Но 10-30ма можно и потерпеть.

Ответы17713

20 янв, 01:31 56 117713

>>117710
>Тянешь трехпроводку, 3 провод нигде не подключаешь, не в щите не в розетках. Появится нормальная земля в доме - подключишь.
Принял.

>Сработает
Я имел ввиду обычный автомат.
Если фаза попадает на корпус, а корпус занулен, то сработает автомат.
В те времена, когда дифавтоматов не было.

Ответы17721

20 янв, 11:19 57 117721

>>117713
>Если фаза попадает на корпус, а корпус занулен, то сработает автомат.
Не понял тебя. При кз автомат и так сработает. Но чем это поможет выжить?

Ответы17734

20 янв, 18:48 58 117734

>>117721
>Не понял тебя. При кз автомат и так сработает.
При замыкании фазы на корпус, автомат не сработает, если корпус не подключен к нулю.

Ответы17893

21 янв, 20:48 59 117769

Есть одна деревня, столбы 50 годов прошлого века, деревянные, ни какой земли нет, стоит делать заземление? Если что бабкин мой дом самый последний на линии. Какой кабель выбрать для наружной проводки, хочу запитать погружной насос, ну и освещение сделать. Сип 16х2 подойдёт? Буду делать по воздуху проводку.

Ответы1777717886

21 янв, 23:02 60 117777

>>117769
>Сип 16х2
16 жил по 2 квадрата? Я бы посмотрел на такой сип.

Ответы17833

22 янв, 03:34 61 117787

> винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы
Это те которые со стальной пластиной такие, черные пластиковые? Китайские ТВ по-моему. Есть луженые и для разных диаметров?

> китайские винтовые зажимы типа ЗВИ
Чем плохи при зажиме НШВ? Латунная гильза, если не перетягивать хорошо держится, есть вроде варианты с полукруглым торцом винта.

И сопсно сам вопрос:
Как следует между собой соединить по три многожильных медных провода от 0.25 до 2.5 квадратов? Ну тип два тонких и один толстый.
Пока что планирую использовать НШВИ и НШВИ2, и все это зажать в полиэтиленовый винтовой клемник с латунной гильзой.

22 янв, 08:21 62 117792

>>117709
> Может у них просто денег не было.
денег не было когда ГОСТ писали.
считай на 30% больше надо проводов - в реалиях совка это был перебор (в 60-е и 70-е годы). да и нужды в то время в РЕ не было. что было из нагрузки-то? телевизор и лампочка? ну бритва еще и проигрыватель пластинок.

22 янв, 22:32 63 117833

>>117777
https://leroymerlin.ru/product/provod-sip4-2h16-mm-na-otrez-18749554/
То есть 2х16

22 янв, 22:43 64 117834

Посоны, кто подрабатывал ремонтом электрики и всякой домашней хуйни, типа забивания гвоздей в стену и вешания гардин ? Сколько получалось заработать, как вкатиться с нулевой социальной базой ? Всю жизнь с самого детства занимаюсь электрикой и прочей хуйнёй по дому, заебло на заводе херачить. Подскажитк у кого есть подобный опыт.

Ответы17865

23 янв, 18:11 65 117865

>>117834
Без социализации хуево. Нужно вкатиться через каких-нибудь знакомых в прокладку проводки в новостройке за дёшево. Пока будешь делать, сможешь получить ещё пару заказов, поднимая постепенно ценник до приемлемого уровня (новые клиенты конечно могут начать спрашивать, почему предыдущим васянам делал дешевле, сразу говори что они жлобы, экономили на всем подряд, а вы же не хотите погорельцы нахуй, вам все по уму сделано будет, лол). Но вообще, если нет знакомых в стройбизнесе, если нет знакомств на ашоторынках, дабы можно было заработать на материале ещё, то электрика в квартирах ток как подработка пойдет, как раз однушку с напарником за выходные сможешь сделать, ну и после чистовой ещё за выходные расключить розетки/светильники/прочее.

Ответы17868

23 янв, 18:41 66 117868

>>117865
Я не про прокладку новой электрики, а про мелкий ремонт.

Ответы17877

23 янв, 20:03 67 117877

>>117868
>мелкий ремонт
Это дно.
Лучше не ходи на такие, тебе мозги вынесут заказчики.

143 Кб, 1200x613
24 янв, 09:01 68 117885

>>117256 (OP)

> опаяная/обваренная скрутка > винтовые клеммники>> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 >> оригинальные Ваго 773/2773

> скрутка >> Дно >> Ваго 222

24 янв, 09:07 69 117886

>>117769
>Есть одна деревня, столбы 50 годов прошлого века, деревянные, ни какой земли нет, стоит делать заземление?

Делай, по схеме ТТ - то бишь нейтраль с землей ни в коем случае не соединяй и раскошелься баблом -на каждый потребитель по дифавтомату.

Ответы17899

24 янв, 14:38 70 117893

>>117734
для подобного и нужно узо
автомат нужен для защиты проводки, защищать говнотехнику или людей он и не должен.

134 Кб, 1200x799
24 янв, 23:37 71 117899

>>117886
>Делай, по схеме ТТ
>на каждый потребитель по дифавтомату
С коня стрелять неудобно, да и нахуй он нужен в суровой Красной Армии.

Ответы17916

25 янв, 12:48 72 117916

>>117899

не, ну можно и автомат+узо - выйдет дороже и места занимать будет больше.

25 янв, 13:36 73 117917

>>117669
захотел, и принес, чего горишь то? себя узнал? все равно толком никто ничего не пишет.

116 Кб, 450x600
25 янв, 15:32 74 117922

можно ли подключить такой двигатель к однофазной 220?

Ответы179231794517987

25 янв, 15:51 75 117923

>>117922
да там написано 220/380

25 янв, 16:01 76 117924

Нид хелп. Обязательно ли прокладывать в спортзале кабели по стенам до потолка в стальной трубе? А над залом? В ПУЭ только лишь:
7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.

Электрик говорит что все что выше 24В и проходит над спортзалом, прокладывается в трубе.
Приоритетнее 1 часть вопроса.

Ответы1792517989

25 янв, 16:03 77 117925

>>117924
в спортзале по всем поверхностям, в том числе по потолку, будут лупить мячом

Ответы17926

25 янв, 16:05 78 117926

>>117925
На целых 973 метра? Там прокладывать то 2 кабеля - 1 один контрольный, 1 для клапана. И высота потолка 20 метров.

Ответы1792717989

25 янв, 16:13 79 117927

>>117926
у нас в школе постоянно мячи застревали в конструкциях потолка

Ответы17928

25 янв, 16:41 80 117928

>>117927
Между балками и потолком было несколько застрявших мячей и всё школиё пыталось захуячить так же чтобы все охуели от того как они могут.

25 янв, 16:52 81 117929

как же хочется сверлилку...
http://vsp-kirov.ru/vertikalno-nastolno-sverlilnyj-stanok-2m112?

26 янв, 00:06 82 117945

>>117922
Можно. Через конденсатор с потерей мощности. Гугли "подключение трехфазного двигателя к однофазной сети".

Ответы1795417966

26 янв, 08:42 83 117954

>>117945
Так значит только с потерей мощности?

Ответы17963

5 Кб, 391x196
26 янв, 09:50 84 117963

>>117954
Пиздешь про потерю мощности, "Переключение двигателя с одного напряжения на другое производится подключением обмоток «на звезду» - для 380 В или на «треугольник» - на 220 В."

Ответы17964

26 янв, 09:55 85 117964

>>117963
Так где ж мне три фазы для треугольника взять, если у меня только одна

Ответы1796618010

26 янв, 09:59 86 117966

>>117964
тогда >>117945 был прав гугли как сделать из однофазной сети трехфазную

26 янв, 13:41 87 117987

>>117922
Продай его и купи однофазный, иначе толку не будет. Или купи частотник и питай от него, лол.

26 янв, 13:44 88 117989

>>117924
В металлическом лотке с крышкой должно быть можно.
>>117926
>Там прокладывать то 2 кабеля
Или в металлорукаве.

26 янв, 23:20 89 118010

>>117964
А ты узнай, что нужно для трехфазного присоединения. Это бывает проще, чем кажется.

27 янв, 18:13 90 118032

Господа, есть какие-то рекомендации по выбору лампы над кроватью(для чтения книг)? Может кто-то исследовал при какой мощности\цветовой температуре комфортнее читать?

Ответы1803318036

27 янв, 18:15 91 118033

>>118032
лёжа читать вредно. Я так глаза посадил

Ответы18034

27 янв, 18:16 92 118034

>>118033
Какая для глаз разница - сидишь ты или лежишь?

Ответы18035

27 янв, 18:17 93 118035

>>118034
лёжа у тебя слишком близко к глазам получается. Плюс некуда перевести глаза для отдыха. Плюс для позвоночника вредно - неестественный изгиб долгое время

27 янв, 18:48 94 118036

>>118032
>Господа, есть какие-то рекомендации по выбору лампы над кроватью(для чтения книг)? Может кто-то исследовал при какой мощности\цветовой температуре комфортнее читать?

Тебе нужна миниатюрная лампа крепящаяся прямо на книгу.

27 янв, 22:54 95 118046

Анончики, как соединить СИП с основной проводкой, через автомат?

Ответы18048

9 Кб, 480x360
28 янв, 00:19 96 118048

>>118046
Через зажимы-орехи же.

31 янв, 11:18 97 118208

1,2 Мб, 3264x24481,4 Мб, 3264x24481,4 Мб, 3264x24481,2 Мб, 3264x2448

Перегорела лампочка, хотел поменять: а там такое, что это может быть? почему провода сгоревшие?

Ответы1821718221182821828918635

31 янв, 13:21 98 118217

>>118208
>Перегорела лампочка, хотел поменять: а там такое, что это может быть? почему провода сгоревшие?
Винтовые колодки- плохой контакт - сгорели провода.
1. Многожильный провод в винтовые колодки не зажимают.
2. Алюминьку смазывают спец смазкой прежде чем куда либо зажимать.
Ну а еще, это ебанутый закрытый светильник с галогенкой, в котором что, контактная колодка размещена в одном пространстве с лампой?
Там всё на 100+ градусов прогревается.

Ответы18635

31 янв, 16:03 99 118221

>>118208
чё ты как маленький, ставь 4 квадрата

Ответы18635

131 Кб, 811x608
1 фев, 05:05 100 118234

>>117256 (OP)
>В большей части распредщитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь
А что не так с IEK?
Хочу взять из диф реле электро механические, аналог от хагера в 2-3 раза дороже.

Ответы182471826118277

16 Кб, 480x360
1 фев, 10:41 101 118247

>>118234
http://www.mastergrad.com/forums/t109211-iek-ne-huzhe-legran-shneyder/

Ответы1826118283

1 фев, 12:45 102 118261

>>118247
маня, тред 10го года.

>>118234
> А что не так с IEK?
да все с ним так.
просто в интернетах распространена шаблонность восприятия и инертность мышления (как и везде, но в интернетах сидит и пишет самая экзальтированая часть общества)

Ответы1828318286

1 фев, 14:32 103 118266

53 Кб, 640x746137 Кб, 640x64086 Кб, 640x640

хочу сделать лампы как на первом пике. с led дела никогда не имел, ответьте на пару вопросов:
1. если я тупо закажу клубок ленты с али и подключу к потолочным торчащим проводам будет норм? они достаточно надежны? какой у них примерно срок службы?
2. изредка в доме мигает свет и перегорают лампы накаливания. как поведет себя в такой ситуации лед хуйня? там вроде какой-то блок питания идет, он примет на себя все перепады? что сгорит в первую очередь?
3. что у них с мощностью? не сильно ли светло/темно будет от таких бревен под потолком?

Ответы18271

1 фев, 16:33 104 118271

>>118266
Ищи ленту с самым большим индексом цветопередачи, желательно теплобелую.
Прикидка по мощности: нужно в 10 раз меньше, чем обычных ламп накаливания. Т.е. чтобы полено заменило одну 100Вт лампу, суммарная мощность ленты должна быть 10Вт. Это без учёта поглощения света в молочном пластике перед лентой, если он будет, то умножай мощность на два.

Ответы18272

1 фев, 16:54 105 118272

>>118271
Спасибо

1 фев, 19:24 106 118277

>>118234
То что ИЭК говно для бомжей у которых нет денег на нормальную низковольтку

169 Кб, 779x539
1 фев, 19:58 107 118282

>>118208
Подключать такое нужно жаростойким проводом.
ПВКВ
ПРКА
РКГМ
ПАЛ
SIF

Ответы18635

1 фев, 19:58 108 118283

>>118261
Ок.

>>118247
Информация безбожно устарела.
И там ничего против иека нет.

Ответы18285

1 фев, 20:42 109 118285

>>118283
>Информация безбожно устарела.
>И там ничего против иека нет.
Да ну нахуй, там его через пост срут.
Лично у меня это говно стояло в моей новостройке сданой в 2017, не работало, т.к арендатор спалил к хуям линию на кухне чайником и микровоновкой, которую пидоры сделали 1.5 вместо 2.5
Да и отмыть поганую репутацию, как у того же ВАЗа очень трудно

Ответы18294

1 фев, 20:45 110 118286

>>118261
>маня, тред 10го года.
Он там не один
Ткнул в первый попавшийся

Ответы18303

1 фев, 21:12 111 118289

>>118208
Потому что лампа жарит клеммник, расположенный сверху.

Ответы18635

1 фев, 23:53 112 118292

Анон, а чем плохи СИЗы? Америкосы ими проводку монтируют, тем более что проще: скрутил от души скрутку и навернул сверху СИЗ. P.S.: на даче планирую делать проводку по воздуху из дома к насосу, а затем в сарай, с СИПом бодаться не хочу, тем более есть остатки ВВГ-НГ, если проведу ВВГ-НГ в трубе или в гофре будет нормально?

Ответы1830418311

2 фев, 00:16 113 118293

Вы там совсем ебанулись со своей любовью к китаеговну. Видно пидораший менталитет не одно поколение выбивать из умов придется. Нах нужен ваш ИЕК когда можно чуть добавить и взять охрененные Хьюндаи с 6kA ОС

Ответы1829518305

2 фев, 02:15 114 118294

>>118285
>Да ну нахуй, там его через пост срут.
Там есть цифры, и нормальный анализ, относительно.
А то, что где-то, кто-то, что-то, безпруфно, пизданул, если тебя волнуют подобные вскукареки, то быстро первый канал смотреть и рен-тв.

>Лично у меня это говно стояло в моей новостройке сданой в 2017, не работало, т.к арендатор спалил к хуям линию на кухне чайником и микровоновкой, которую пидоры сделали 1.5 вместо 2.5
Так линия сгорела из за неверно подобранного сечения провода и номинала автомата, а не потому, что автомат говно.

2 фев, 02:17 115 118295

>>118293
>Нах нужен ваш ИЕК когда можно чуть добавить и взять охрененные Хьюндаи с 6kA ОС
1. У ИЕКа так же 6кА.
2. Был бы твой хундай в продаже.
С ассортиментном, по крайней мере на рынке Украины, полная жопа.

2 фев, 08:53 116 118303

>>118286
да хоть сотня. интернет вообще не показатель (и я написал почему). а уж указанный форум - тем более.
можем подискутировать, если хочется, на тему профдеформации и как это связанно с личным мнением мастеров-электриков на тему выбора и проектирования щитов и электрики в целом

если иэк говно, то почему он стоит на каждом углу и исправно работает?
знаю-знаю, не отвечай - тупые пидорахи не знают, что это говно. только илитка с двача и мастерграде об этом знает.

2 фев, 08:56 117 118304

>>118292
> а чем плохи СИЗы?
ничем. если их использовать в соответстии с их предназначением и по инструкции.
> в трубе
в металической

Ответы18312

2 фев, 08:56 118 118305

>>118293
сейчас все в китае делается, даже айфон.
your argument is invalid

Ответы18319

2 фев, 09:31 119 118308

>ИЕК
Нельзя так просто взять и вернуть репутацию, если делал говно много лет, это как с ВАЗом, простите. Зашквар на десятилетия перед.

Ответы18324

2 фев, 11:28 120 118311

>>118292
А зачем по воздуху? Почему не хочешь прикопали?

Ответы18312

2 фев, 12:01 121 118312

>>118304
>с их предназначением и по инструкции.
То есть делаю я идеальную скрутку и сверху СИЗ, как фиксатор.
>в металической
Почему нельзя пластик? Я так понимаю что ВВГ-НГ нужна только защита от УФ. Если нужна металлическая труба то дешевле купить СИП.
>>118311
Нужно же покупать бронированный кабель, трубы, сигнальную ленту и вообще боюсь что забуду про него и меня убьёт нафиг. УЗО перед выходом на улицу или диф. автомат буду ставить обязательно, но деревня 2 провода без земли

Ответы1832618385

2 фев, 14:38 122 118319

>>118305
Китаеговно и сделано в Китае не одно и тоже. Речь именно о "сделано в Китае китайскими компаниями"
И да ИЭК Говно. Я сам работаю в строительной компании. И мы суем ИЭК потому что дешево. Да блять недавно мы запихивали в строящийся дет дом автоматы за 40 рублей. Да да не удивляйтесь если где то сгорит дет дом.

И эти иэки мы тоже тестируем. Со временем они все хуже работают. Все эти тесты "смотрите мой иэк не хуже вашего АББ работает" хуета. По началу то ясное дело что он отлично работает. Так же как китайское авто из пластика не ломается первый год, два. Да и то мы каждый раз проверяем их на техпригодность и большой процент (около 5%) не соотвествуют спецификации. Их возвращаем по гарантии

Ответы18321

2 фев, 14:45 123 118321

>>118319
>автоматы за 40 рублей
Это где такие цены?

>Все эти тесты "смотрите мой иэк не хуже вашего АББ работает
Какие тесты?

>По началу то ясное дело что он отлично работает.
Я так понимаю, если у тебя по 3 раза в месяц вышибает автомат, то тебе нужны устройства защиты другого класса.

>Да и то мы каждый раз проверяем их на техпригодность и большой процент (около 5%) не соотвествуют спецификации.
Это хороший показатель. У "брендов" так-же.

Ответы18322

2 фев, 14:56 124 118322

>>118321
>Это где такие цены?
Я тебе даже названия не скажу. Там сплошные китайские иероглифы

>Какие тесты?
На ютубчике. Когда очередной горе электрик показывает что iek отключает точно так же как и ABB и прочие премиумы. И мол нах вам АББ если иек так же работает.

>Я так понимаю, если у тебя по 3 раза в месяц вышибает автомат, то тебе нужны устройства защиты другого класса.
Регионы разные. Недавно например проект был под Калининградом. Дали четкую инструкцию что оборудование дорогое. Нужно максимально обезопасить. Дали четко понять что за ценой не постоят. Естественно мы им напихали туда автоматом ABB и Schneider и реле контроля напряжения оттуда же. Потому что в этом месте очень нестабильное напряжение. В среднем раз в неделю оно скачет. И при таких условия естественно не поставишь иэковское оеле. Хотя если у тебя в доме из техники только телек советских времен и комп то еще можно обычным сетевым фильтром ограничиться.

>Нифига. У Acti9 этот показатель на уровне 0,3-0,5

Ответы183271834218393

2 фев, 15:00 125 118324

>>118308
> это как с ВАЗом, простите
ты где-то отстал на десятилетие назад.
ВАЗ-то уже лет 10 нормальные машины делает для своей цены.

мимо крок

Ответы1832518335

2 фев, 15:02 126 118325

>>118324
>ВАЗ-то уже лет 10 нормальные машины делает для своей цены.
Нет. ВАЗ берет драконовскими налоговыми пошлинами. Съезди в США и посмотри какие машины там можно взять по цене 7 летнего ваза.

Ответы18327

2 фев, 15:02 127 118326

>>118312
> Почему нельзя пластик?
найдешь пластик, который можно проложить на улице, устойчивый к температуре и УФ - вперед. я на самом деле не знаю есть ли такие на рынке
обычная полдюймовая труба стальная (даже старая - сто пудово есть в хламе на даче) на 100 лет вперед закроет эту проблему раз и навсегда.

2 фев, 15:08 128 118327

>>118322
> Нифига. У Acti9 этот показатель на уровне 0,3-0,5
а у изи9 (копией которого является тот дешовый иэк, что вы ставите бедным сиротам)?

>>118325
опять этот маня-мирок
> Съезди в США и посмотри какие машины там можно взять по цене 7 летнего ваза.
ну ты так сравни все остальное (в т.ч. с их пошлинами на ввоз автомобилей), а не две абстрактные цены на один товар в странах на разных частях глобуса.
я думал тут серьезный разговор, а тут из серии что в мурике литр бензина в 3 раза дешевле чем у нас! ррряяяяя! рашка-порашка!

Ответы1832818331

2 фев, 15:22 129 118328

>>118327
>ну ты так сравни все остальное (в т.ч. с их пошлинами на ввоз автомобилей), а не две абстрактные цены на один товар в странах на разных частях глобуса.
При чем тут все остальное. Я говорю что там за ту же цену я могу купить авто уровнем в разы выше. А что ВАЗ дешевле других машин но у них изначально неравные условия. Другие производители пошлины платят а ВАЗ нет

Ответы18329

2 фев, 15:23 130 118329

>>118328
И да не скатывай разговор в серию "ааа рашка говно либералы проклятые каклы ааааа". Речь про то что УАЗ говно. Конкретно УАЗ который выживает только за счет ебанутого ценопроизводства и пошлин СНГ

Ответы18332

2 фев, 15:29 131 118331

>>118327
>а у изи9 (копией которого является тот дешовый иэк, что вы ставите бедным сиротам)?
изи9 не знаю. Их тоже много ставим но цифры по ним не смотрел. Алсо как иэки могут быть их копиями если изи появились позже них. Ну и за что государство платит то и ставим. Так то нам поебать что ставить.

2 фев, 15:38 132 118332

>>118329
>Речь про то что УАЗ говно. Конкретно УАЗ который выживает только за счет ебанутого ценопроизводства и пошлин СНГ
ну и чо?
toyota sequoia стоит около $33к в США
ну что ты такой наивный дурачок думаешь будто мерседес или бмв в США будут без пошлин? Они стоят точно также баснословно дорого как у нас и доступны богатеям, особенно при учете космически дорогого сервиса.
в чем пойнт? везде, где есть своё производство, есть ввозные пошлины. если сравнивать УАЗ с прямым конкурентом типа jeep wrangler, то последний - такое же говно. только УАЗ сильно дешевле в обслуживании и ремонте.

Ответы18333

2 фев, 15:41 133 118333

>>118332
Тогда почему бу машины такие дешевые в США? Почему за цену приоры можно джип взять?

Ответы18337

2 фев, 15:45 134 118335

>>118324
>ВАЗ-то уже лет 10 нормальные машины делает для своей цены.
Лол, сразу видно говноед по всем фронтам. Что машины, что электрика.

2 фев, 15:59 135 118337

>>118333
>Тогда почему бу машины такие дешевые в США?
Ты вряд ли поверишь, но внезапно обслуживание.
Через 7-8 лет проще продать, чем обслуживать и взять новую в кредит. Ты видел такие автокладбища у нас где-то, как в Штатах? Нет. Вот по этой причине.
Отдашь за ремонт авто 1к, которое купил за 5к? Нет, поездишь, пока ездит и спулишь в утиль.

Ответы18339

2 фев, 16:09 136 118339

>>118337
У них есть такие же хач мастерские как и у нас.
Алсо даже дэу ебет ваз. По качеству лучше а цена за ремонт такая же дешевая. Да и дэу джентра в разы красивее любого уазоподелия

1,2 Мб, 1022x1377
2 фев, 16:32 137 118342

>>118322
>Я тебе даже названия не скажу. Там сплошные китайские иероглифы
Диллер официальный?

>На ютубчике. Когда очередной горе электрик показывает что iek отключает точно так же как и ABB и прочие премиумы. И мол нах вам АББ если иек так же работает.
Извини, я такое не смотрю. Слишком много разных глубинных смыслов, всяких параметров, вариантов подключения и тестирования.
Все равно, что одновременно смотреть 100 видео ПивДиПайя.

>Хотя если у тебя в доме из техники только телек советских времен и комп то еще можно обычным сетевым фильтром ограничиться.
Меня, как бытового потребителя, волнует в первую очередь безопасность. То есть, то, что, УЗО сработает как ему положено, как и автомат, в случае аварии.
А то, что техника отправится к Аллаху(в бойлере там или электроплите от импульсных помех кремний в центральном процессоре тена деградирует) - ну и хуй с ней, что надо защищено ИБП.

>Нифига. У Acti9 этот показатель на уровне 0,3-0,5
Гуд.
У меня кстати, я так прикинул, IEK - оверпрайс в местных магазинах.
У нас тут своя есть хохлома.

Что скажешь насчет Hager?

Ответы18407

3 фев, 10:45 138 118385

>>118312
>покупать бронированный кабель, трубы, сигнальную ленту
Нахуя? Берешь двустенную под трубу и прикалываешься. Брат будет жив.

Ответы18386

3 фев, 10:45 139 118386

>>118385
>ПНД трубу
hotfix

3 фев, 12:25 140 118393

>>118322
>оборудование дорогое. Нужно максимально обезопасить. Дали четко понять что за ценой не постоят. Естественно мы им напихали туда автоматом ABB и Schneider и реле контроля напряжения
>Потому что в этом месте очень нестабильное напряжение
Сдается мне кто-то тут пиздит. Сраный токарный станок промышленный с ЧПУ Стоит от 1кк иностранных денег, и ты хочешь сказать что ради обеспечения нормальной работы решили просто купить модульку подороже. Сколько заводов не подключали, везде стабилизаторы в тп ставятся, а модульная продукция iek/кэаз или если оборонка, то Сименс/Шнайдер. А так охуительные истории насчёт хуевой работы иеков со временем. Если у тебя постоянно срабатывают автоматы, после чего они со временем выходят из строя, то тут скорее проблема не в иекоговне, а в условиях эксплуатации. Ладно там всякие бабушки рассуждают, что мол если плавкий предохранитель в "пробке" постоянно сгорает, то можно поставить автоматическую или ав, дабы не тратиться на постоянную покупку предохранителей (ну или попросить Иваныча сделать "жучок"), но это же вроде электрики тред и я думал что люди здесь платящие понимают, что нужно бороться с причинами срабатывания, а не со следствием. При правильном подборе сечения кабеля, устройств защиты, при правильном монтаже и выборе способа канализации, и правильной эксплуатации, количество срабатываний АВ стремится к нулю. Ну и в случае с производством, где каждый станок миллионов по 5€ стоит, то при срабатывании автомата обычна устраняется причина его срабатывания, а сам автомат можно и поменять, благо иекоговно стоит от 2к рублей всего.

Ответы18395184001840318417

73 Кб, 576x704
3 фев, 13:05 141 118395

>>118393
Те же мысли были, но решил промолчать, так как я не специалист.
Тоже показалось странным, что дорогое оборудование релем напряжения защищают.

У меня есть кулстори, насчет проф деформации.

Вот у меня электрик из "жека", полное дно, думаю почему и как это выглядит и расписывать не стоит. Мой еще и хиленький, маленький, к физ труду не приученный, и скрутить орех для него уже тяжёлый физ труд на грани возможного.

Так вот, был щиток на 2 квартиры, с рассыпающийся в жопу выгоревшими соковыми карболитовыми автоматами.
Так этот гений, заменил двойные входные автоматы, на одинарные ABB! (за наш счет конечно же). Остальное конечно осталось все совковое и гниющее на глазах.

История получила продолжение, когда я накупил китаеавтоматов, чтобы выкинуть все это прогнившее говно, с выгоревшими проводами, и собрать хоть что-то более менее пожаробезопасное.

Вызвал же этого "электрика", чтобы обесточить стояк, и он мне заявляет, - а, купили китаенейм, они плохие, надо ABB!

После этого, на ABB смотрю с опаской.

Ответы18398

3 фев, 14:04 142 118398

>>118395
>электрик из "жека", полное дно
На самом деле даже если бы в "жэках" работали нормальные электрики, один хуй все было бы так же. Тут больше дело не в квалификации, а в нехватке персонала. Не знаю, может в разных городах по-разному, но в дс и в Севастополе например на каждом участке в штате два-три электрика. Они физически не смогут даже проводить рекомендуемую ревизию контактных соединений. Тупо чтоб протянуть все "орехи" и контакты автоматов у них уйдет день на дом. А нужно ещё устроят повреждения, менять лампочки и т.д. Ясен хуй все делается на отъебись. Хотя недавно тоже охуеваю с их работы. Разговорился с одним, жаловался что заебало его, что в весенне-осенний период у него на участке есть несколько домов, где после каждого дождя приходится чуть ли не каждый день бегать включать автомат освещения МОПов/входов. Я ж его спрашиваю, не проще ли найти, где проебана изоляция, заизолировать и устранить возникновение КЗ во время дождя. На что резонно заметил, что это ему нахуй не нужно, что если ему не нужно будет бегать включать автоматы его другой работой загрузят. А немного охуел с такого подхода.

Ответы1839918429

143 Кб, 1200x900
3 фев, 14:27 143 118399

>>118398
>чуть ли не каждый день бегать включать автомат
Какой недогадливый. Поставил бы автомат номиналом повыше.

3 фев, 14:33 144 118400

>>118393
Лол, а кто тебе сказал что это вообще был завод?
Ну и можешь не рассказывать мне кулстори как охуенно работают иеки. В это говно ни один долбоеб кроме потребителя иэкоговна не поверит

Ответы18431

3 фев, 14:36 145 118403

>>118393
>Ну и в случае с производством, где каждый станок миллионов по 5€ стоит, то при срабатывании автомата обычна устраняется причина его срабатывания, а сам автомат можно и поменять, благо иекоговно стоит от 2к рублей всего.
Типичный менталитет пидорахи. Оборудование 5 ляиов евро но я все равно поставлю дешевое китайское говно

Ответы18432

3 фев, 15:22 146 118407

>>118342
>Диллер официальный?
Нет. Сами возим в серую из поднебесной.

>Что скажешь насчет Hager?
Отличные автоматы. В подмосковье пользуются популярностью. Процент брака низкий, износостойкость высокая

Ответы18430

3 фев, 18:40 147 118417

>>118393
Весь твой пост опирается на цену станка.
Такое говнецо сожрут и ещё попросят только те, кто никогда не видел производства.

Для производства купить хуёвину за многоденег и костылить её на соплях и палках в существующую инфраструктуру, потерпеть поражение и убрать в итоге на склад - норма.

Ответы18433

3 фев, 21:38 148 118429

>>118398
Нет, свободного времени у "жековких" электриков ДОХУЯ.
Ненужно тут фантазировать.
Просто работают там криворукие идиоты-бракоделы.

Этот урод, когда провода из за плохого контакта выгорели, вначале один провод на вводном автомате зачистил - не помогло, пришел второй раз, зачистил второй - не помогло, пришел третий раз, зачистил то что на отводе от стояка.
Ну конечно же непонятно, что там все нахуй прогорело, и нужно хотя-бы проинспектировать все соединения, и на нуле и на фазе.

И когда я, разбирал эти орехи на стояке(уже "починенные" им), у МЕНЯ ВОЛОСЫ ДЫБОМ ВСТАЛИ.
Надо было все это сфотографировать.
Этих ублюдков расстреливать нужно.

А крутить нужно шуроповертом. А провода от изоляции зачищать не ножом, а спец инструментом.

Если бы они, как ты пишешь, работали бы не покладая рук, то нигде бы уже давно совковых автоматов не стояло бы.
Эти суки и так берут оплату за свои "бесплатные" услуги, а стоимость комплекта новых автоматов - 200рублей.

Ответы18435

3 фев, 21:40 149 118430

>>118407
>Нет. Сами возим в серую из поднебесной.
Ну и как тогда можно говорить о качестве, когда происхождение используемых автоматов неизвестно?
Так можно и Хагер из Китая возить.

Ответы18434

3 фев, 21:41 150 118431

>>118400
>Лол, а кто тебе сказал что это вообще был завод?
А что это было? Лолз.

Ответы18434

3 фев, 21:43 151 118432

>>118403
>Типичный менталитет пидорахи. Оборудование 5 ляиов евро но я все равно поставлю дешевое китайское говно
Типичные понты типичного пидарахи.

Ответы18438

3 фев, 21:49 152 118433

>>118417
>Весь твой пост опирается на цену станка.
Нет, его пост не опирается на цену станка.

>Такое говнецо сожрут и ещё попросят только те, кто никогда не видел производства.
Хочешь сказать, что он - лжет? Относительно чего именно?
Какие у него мотивы? И откуда такие подозрения? Если заводы\предприятия не являются потребителями мощных стабилизаторов\ибп - то кто?

И да, на мощное пром оборудование не ставят бытовые автоматы, а не бытовые, имеют совсем другую цену, и совсем другую статистику.

Ответы18442

3 фев, 21:57 153 118434

>>118430
Так что платит государство то и ставим. Если там по тендеру стоит такая цена что даже ИЭК лютая переплата то что еще остается. Ты получаешь то за что платишь. Вот так вот заботятся о сиротках у нас что поделать.

>>118431
Какой то IT офис с серверами и прочим. В айти обородовании плохо разбираюсь хз. Но суть в том что был заказ защитить их оборудование настолько это возможно.

3 фев, 22:07 154 118435

>>118429
Чювак, ты поработай сначала в жэке, потом пизди. За нищенскую зарплату, без инструмента, толком без материала, который покупают по остаточному принципу. Естественно туда идет только дно. Это во-первых. Во-вторых, жэк обслуживает только общее имущество, твои личные автоматы никого не ебут, хоть гвоздь втыкай. Ты вообще себе крайне плохо представляешь состояние коммунального хозяйства в рашке, крутить шуруповертом, лiл. Плати рублей по 150 за квадрат управляющей компании, может быть тебе и будут электрики с шуруповертами и специнструментом, получающие по 50к, а не по 8.

Ответы18436

3 фев, 22:12 155 118436

>>118435
>Естественно туда идет только дно.
Ну так, а я о чем?

>Чювак, ты поработай сначала в жэке, потом пизди.
Нет, и близко к этому гадюшнику не подойду.
И ты иди нахуй.

>Ты вообще себе крайне плохо представляешь состояние коммунального хозяйства в рашке, крутить шуруповертом, лiл
Нет, я себе его представляю крайне хорошо.

Ответы1843718439

3 фев, 22:16 156 118437

>>118436
А что ты хочешь тогда, дурачок? Может тебе электрик побежит инструмент от КНИПЕКС купит, нож с пяткой за половину зарплаты, все это? И шуруповерт заодно, с бесщеточным мотором, только подкопит полгода, не платя за квартиру и не покупая еду. К чему твое нытье-то?

Ответы1844318511

3 фев, 22:16 157 118438

>>118432
Нет нет подожди. Ты сейчас предлагаешь на оборудование стоимостью 5 лямов евро ставить дешевое говно на палках? И искренне не считаешь себя долбоебом? Хотя понимаю, странный вопрос. Еще ни один долбоеб не признал себя долбоебом.

3 фев, 22:27 158 118439

>>118436
>Нет, я себе его представляю крайне хорошо.
То, что ты пишешь хуйню вроде "свободного времени у "жековких" электриков ДОХУЯ." говорит о том, что ты не знаешь нихуя, во всяком случае со стороны практики. Я не знаю, что ты подразумеваешь под "жэками", но если это значит управляющие компании, то если типичная УК не совсем днищенская, и у нее домов 20-30, то только ходить менять лампочки во всех этих домах ты будешь постоянно, причем на своих двоих, а не рассекая на бентли, и времени это будет занимать более чем дохуя. И еще по какой-то причине ты путаешь обслуживание с монтажом, считая что электромонтер должен во всем твоем доме быстренько поменять все сгнившие магистрали на медяшку квадратов 25-50, с абебешными автоматами и вагами вместо греющихся скруток.

Ответы18444

3 фев, 22:57 159 118442

>>118433
Мотивы у него - выебнуться опытом считания чужих денег за энтрилевельные сраные станки и стратегией устранения причин срабатывания в условиях нехватки спецов по установке жучков вместо пробок.

Я хочу сказать что он частности личного опыта примеряет на общую картину, где в среднем творится то, что я выше описывал описывая всё в крайне радикальном стиле, что не пожалел времени откомментировать этот напыщенный выебон производства.

3 фев, 22:59 160 118443

>>118437
А потом проебёт весь шикарный инструмент по пьяни.

3 фев, 23:01 161 118444

>>118439
> ходить менять лампочки во всех этих домах
Лет десять назад на лестничных площадках установили плоские светодиодные светильники. Опа, можно лампы не вкручивать!

Ответы1848018540

4 фев, 12:58 162 118480

>>118444
Можно купить хуёвые светильники, которые замигают через год из-за высохших кондеров в БП и менять их. ПРОФИТ!

Ответы18482

4 фев, 13:03 163 118482

>>118480
Да не можно, а так оно и будет, потому что купить говносветильники или говнолампы и менять их в 10 раз чаще - это классика.

Причём дефолтные васяны недоумевают, как так, это ж светодиды, они ж вечные.

Ответы18485

4 фев, 13:03 164 118483

Поясняю за ИЭК. Оно работает прекрасно в тепличных условиях хрущевок, дач и квартир. Во влажном гараже диффавтомат от ИЭК через год перестал включаться -- заржавели контакты, лол. Если нужно каждый день коммутировать им нагрузку, контакты обгорят, механика сточится. Для таких случаев нужно ставить Легранд/Шнайдер/АББ.
На работе у сверхдорогого автомата АББ на 1200А лет через пять каждодневных вкл-выкл залип указатель взвода боевой пружины, а всё потому что зажопились на контактор.

Ответы1849918515

4 фев, 13:06 165 118485

>>118482
>дефолтные васяны недоумевают
А дефолтные начальники УК хитро щурятся и потирают потные ручонки.

4 фев, 16:36 166 118498

Анончики, если силовой кабель лежит без гофры просто по полу за плинтусами - это сильно плохо? Мне в таком состоянии оно досталось, перетягивать по потолку не очень вариант - натяжные потолки уже установлены, снимать как-то не хочется.

4 фев, 16:42 167 118499

>>118483
Ну на даче то да там нагрузка от силы пара месяцев в году.
пс а чем контактор от автомата отличается. И почему автомат летит без контактора?

Ответы18508

4 фев, 17:41 168 118508

>>118499
>пс а чем контактор от автомата отличается
Контактор - выключатель по русски.
Автомат - измерительное устройство в паре с выключателем, призванное отключать цепь в случае превышения тока.
Контактор - создан для включения выключения цепи в штатном режиме работы.

Автомат рассчитан на редкое но меткое срабатывание.
Контактор на частое.

>И почему автомат летит без контактора?
Потому, что
>через пять лет каждодневных вкл-выкл залип указатель взвода боевой пружины

Ответы1851018512

4 фев, 17:58 169 118510

>>118508
Тогда почему бы не поставить обычный рубильник? Чем он хуже контактора

Ответы18514

102 Кб, 751x1063
4 фев, 18:00 170 118511

>>118437
Ты прав, пора прекращать ныть и начинать массовый отстрел криворуких рукожопов бракоделов и прочих диверсантов.

>Потенциального читателя инструктировали, как именно воплощать в жизнь "поведение несотрудничества", и значительная часть "Руководства" отводилась тому, как это применять на рабочем месте.

>Например, руководители могли подрывать мораль на производстве (как и само производство) продвижением наиболее неэффективных работников, демонстративно хорошим к ним отношением.

>"Повышайте тех, кто этого наименее заслуживает, а тех, кто действительно хорошо работает, подвергайте опале, делайте им несправедливые замечания, придирайтесь". Целью было породить возмущение в коллективе, создать обстановку нервозности, которые вели к плохой работе в целом.

>А что советовали простым работникам? "Работайте медленно. Подумайте, как всё делать с наибольшим количеством движений и операций, используйте легкий молоток там, где требуется тяжелый, применяйте маленький гаечный ключ там, где более эффективен был бы большой".

>Вы обнаружите удивительные параллели в том, как действовали диверсанты, поддерживаемые американской разведкой, и в том, как ведут себя некоторые коллеги, отравляющие своим поведением жизнь всему коллективу, подчеркивает Сандра Робинсон, профессор кафедры организационного поведения и кадровых ресурсов в Университете Британской Колумбии (Ванкувер, Канада).
http://www.bbc.com/russian/vert-cap-42720875

Ответы1851318541

4 фев, 18:11 171 118512

>>118508
На въезде в гаражный комплекс стоял двухполюсный абб 10+ лет, довольно влизко ко входу, перепад температур от +30 до -10 за год точно переносил)
Имхо, стоял бы идальше, но убил его один старый пидоран, который плитку в общем проезде резал. Впрочем не его одного - а примерно с 10-ок замков на всех гаражах. Все в этом пылевом говне было.

4 фев, 18:14 172 118513

>>118511
Кек
То есть все Иваны и бабы Мани на всех русских заводах/производствах диверсанты и шпионы?

Ответы18516

4 фев, 18:19 173 118514

>>118510
>поставить обычный рубильник
Рубильником можно только отключать-включать сеть без потребителей, вообще-то.

СПАСИБО АБУ ЗА НОРМАЛЬНУЮ КАПЧУ!

79 Кб, 1000x750
4 фев, 18:23 174 118515

>>118483
>сверхдорогого автомата АББ
Вот почти такой же, как на пике, кстати.

Ответы18518

4 фев, 18:25 175 118516

>>118513
>Кек
>То есть все Иваны и бабы Мани на всех русских заводах/производствах диверсанты и шпионы?

Диверсант не должен осознавать своей роли, чтобы быть диверсантом.
Так же как и сектант, например.
Более того, они должны думать что ДЕЛАЮТ БЛАГОЕ ДЕЛО, РАДИ ВЫСШЕЙ ЦЕЛИ. Прогрессорством занимаются, так сказать.

Иваны и Бабы мани - простое выжившие из ума идиоты, они конечно как бы не виноваты, в первую очередь речь идет о руководстве всех уровней.
Но и Иванов с Манями неплохо бы расстрелять.

Ты вот думаешь откуда масштабы массовых расстрелов после революции 17того года? "Крестьяне" массово с саботировали производство, а потом еще и продразверстку сорвали, что вызвало страшный голод и вымирание образованного населения городов.

Считаю, справедливо расстреливать любого замеченного в симпатиях к "старому режиму" то бишь к путинизму.
И после предстоящего краха, обезумевшие от ужасов войны люди будут линчевать путинистов на улице без всяких приказов от Сталина.

Ответы18517

4 фев, 18:34 176 118517

>>118516
>Более того, они должны думать что ДЕЛАЮТ БЛАГОЕ ДЕЛО, РАДИ ВЫСШЕЙ ЦЕЛИ. Прогрессорством занимаются, так сказать.
Лампочки меняют например, вместо прогнившей проводки.
Переставляют из одного щитка в другой сгнившие советские автоматы - экономят ценные государственные средства.
Работают не включая налобного фонаря - электричество денег стоит, а ресурс батареи не вечный.
Великие улучшатели оптимизаторы и экономисты.
Конечно же за свой нелегкий труд ждут "благодарности" от спасаемого ими тупого населения.

Или вон, милое дело, ставят на гос объекты паленый Китай из подвала дяди Ляо.
Правда оправдание уже другое, но похожее - мол рыночек, а раз рыночек требует, не могу же я отказаться. И как же тогда, с такими ценами, объект то в эксплуатацию не введут, а мы мол благое дело делаем. Лол.

Русские кстати любят о ценах говорить, особенно бракоделы и безмозглые рукожопы, любят оправдывать свою олигофрению тем, что мол заказчики(народ мол) не хочет платить дойстойно за их труд. Наслышался я этой хуйни от "ветеринаров"-мясников.

Ответы18520

4 фев, 18:45 177 118518

>>118515
Слева рычаг для пружинного взвода?

Ответы18524

4 фев, 18:47 178 118520

>>118517
А ты думал что можешь сделать шедевр в условиях ограниченных средств? Ути какой наивный идеалист. Благо жернова системы таких размалывают в первую очередь

Ответы1853218533

4 фев, 19:18 179 118524

>>118518
Yep. Опционально может быть заменен на модуль с электродвигателем.

189 Кб, 640x360
4 фев, 20:28 180 118532

>>118520
>А ты думал что можешь сделать шедевр в условиях ограниченных средств? Ути какой наивный идеалист. Благо жернова системы таких размалывают в первую очередь
Да, олигофренические идиоты-бракоделы оправдывают свою олигофрению ограниченностью средств.
Однако, практика показывает, что, независимо от цены за услугу, олигофрены-бракоделы, делают говно.

При этом, уже тот уровень цен, которые олигофрены требуют в качестве оплаты, позволяет работать нормально.

Конечно же, олигофрены-бракоделы бедные не от того, что свой доход они пропивают, а от того, что платят им мало.

Олигофрены-бракоделы часто грозятся, что мол если вот ВСЕ ЗАПЛАТЯТ КАК ПОЛОЖЕНО, ТО СТРАНА РУХНЕТ.
И я не сомневаюсь, что, если олигофрены-бракоделы начнут делать то, что они делают не абы как, а с усердием, в полную силу, то инфраструктура не продержится и часа. Хватит 15 минут чтобы страна осталась без света воды и тепла.

Ответы1853718543

34 Кб, 420x552
4 фев, 20:31 181 118533

>>118520
>Благо жернова системы таких размалывают в первую очередь
Вот какая-же мразь.
Молодец, поглумился, жерновами системы пригрозил, срамному очкарику-то.
Мразь и грязь.

Ответы18534

4 фев, 20:38 182 118534

>>118533
Как можно грозить объективной реальностью? Это что-то новое.

Ответы18549

4 фев, 20:48 183 118537

>>118532
You get what you pay for.
Твое мракобесие имело бы какой-нибудь смысл будь у нас нормальная система в государстве.
Но увы в условиях капитализма, в особенности дикого капитализма как у нас, ты в лучшем случае будешь стенать как все плохо.
О боги, почему мне за 20 рублей не поставят нормальные автоматы???? БРАКОДЕЛЫ УБЛЮДКИ ПОВЕСИТЬ.

4 фев, 20:55 184 118540

>>118444
>Лет десять назад на лестничных площадках установили плоские светодиодные светильники.
Лол, поздравляю. А у меня не установили и что, перестать лампочки менять?

Ответы18544

4 фев, 20:58 185 118541

>>118511
Вот и займись, только избавь этот тред от своего присутствия.

Ответы18546

4 фев, 21:07 186 118543

>>118532
Маня, вот давай ты свою справедливую и самую лучшую на свете управляющую компанию запилишь, и я пойду к тебе работать? Все дома на абб с nym-ом переведем, и светильники светодиодные от осрама поставим, с датчиками движения и фоторелюшками, все щиты тоже на аббшные заменим, каждому в квартиру по 10 квадратов ввод сделаем, и на вводе дифы, тоже абебешные конечно. В ГРЩ на каждую группу промавтомат с электронным расцепителем, чтобы аж россети обзавидовались, а не сраные вставки по 250А на четверке алюминия. Так все запилим, чтоб потом вообще об этом доме забыть можно было.

4 фев, 21:20 187 118544

>>118540
Не знаю как у тебя. Я тогда школотроном был, как раз запилил лампочку с диодом, положил в коридоре на готове а тут светодиды испортили мой триумф!

Ответы1854718645

4 фев, 21:57 188 118546

>>118541

Но ведь мне и за 2000 не поставят нормальные автоматы.
А если автоматы нормальные, то поставят криво, провод будет неверного сечения, не затянут клеммы.
И за 20000 то-же самое будет.
А все потому, что, когда "нет нормальной системы в государстве"
>You get what you pay for
не работает.

>>118541
Иди нахуй из треда. Чмо. )))

4 фев, 21:58 189 118547

>>118544
>запилил лампочку с диодом
Убивать за такое надо.

У меня в доме находчивый председатель\электрик сука понаставил этих диодов.

Ответы1854818553

4 фев, 22:08 190 118548

>>118547
И как, спиздили все?

Ответы18550

4 фев, 22:12 191 118549

>>118534
Истина для всех одна, но ликом каждому иная.
Кто-то всегда найдет оправдание собственной олигофрении, а кто-то пошлет "жернова системы" нахуй.
Про жернова системы, мою начитанность, и принципиальность, я наслушался в школьные и студенческие годы предостаточно.
Совки-олигофрены мне разные попадались.
И олигофрены заведующие кафедры, и олигофрены школьные учителя, и олигофрены гопники, и олигофрены прочие всякие разные.
Жалею только, что не посылал их нахуй сразу. Ибо долго приходило понимание того, что с олигофренами никаких дел иметь не стоит совсем.

Однако, правда конечно в том, что от олигофренирующих дебилов, когда они узаконены, и присутствуют в таком количестве, не скрыться, окромя как в стране другой.
На этой позитивной ноте спешу закончить беседу, и не забываю напоследок послать нахуй всех рукожопых олигофренов бракоделов, уделивших мне столько своего нежеланного мною внимания.

Ответы1855118884

4 фев, 22:14 192 118550

>>118548
>И как, спиздили все?
Нет.
Я это говно у себя убрал и поставил заместо светодиодный светильник.

Интересно кстати, что лампы накаливания все еще кто-то пиздит, не у меня в доме, но в 5тиэтажке в которой бабка живет например.

Ответы18552

4 фев, 22:17 193 118551

>>118549
Ну да, разумеется, все вокруг олигофрены, а ты Дартаньян.

4 фев, 22:19 194 118552

>>118550
Да заебали эти лампы накаливания. Особенно бесит когда совки приходят и ноют "ну поставьте нам чтоб свет был как на тех лампах ну цвета мочи".

Ответы18630

4 фев, 22:38 195 118553

>>118547
>Убивать за такое надо.
А чо тебе не нравится-то? Себестоимость -- лампочка +10р. Не перегорает веками, свет тёплый ламповый. Будешь вилять про неравномерную нагрузку, можно диоды через один анодом/катодом к фазе ставить.

Ответы1864618798

5 фев, 15:22 196 118630

>>118552
зато cri нормальный, а это более важно.

Ответы1863818798

5 фев, 18:12 197 118635

1,3 Мб, 3264x24481,2 Мб, 3264x24481,3 Мб, 3264x244827 Кб, 720x960

>>118208
>>118217
>>118221
>>118282
>>118289
С новой лампочкой все работает!
...еще я не понял от куда ржавчина взялась на шурупах? с одной стороны есть (где горело), с другой нету... может из-за ВОДЫ!? последний этаж, крыша течет периодически, но именно там где лампа этого замечал.

Ответы1863818798

5 фев, 18:39 198 118638

>>118630
В подъезде. Они там картины поди пишут.

>>118635
Думал что оно горизонтально висит таки.

Ответы18640

5 фев, 18:41 199 118640

>>118638
висит на потолке

5 фев, 19:14 200 118645

>>118544
>Не знаю как у тебя.
Так ты не маняврируй, ты мне отвечай, какого хуя ты привел как аргумент то что у тебя поставили светодиоды против замены лампочек?

5 фев, 19:17 201 118646

>>118553
Хуйню несешь, во первых диод это слабое звено в цепи, во вторых из-за них хуй поставишь другие типы ламп. Так что нахуй тебя и твои диоды ебаные.

Ответы186581865918798

100 Кб, 1024x608
5 фев, 20:51 202 118658

>>118646
>во вторых из-за них хуй поставишь другие типы ламп
У светодиодных (с полноценным драйвером) и энергосберегаек на входе диодный мост, они не заметят. И вообще, зачем ставить другие, если обычная лампочка за 20р будет по нескольку лет без перерыва работать??? Экономичнее не бывает, по-моему. Еще можно её говном чёрным лаком изрисовать, чтобы пидорахи-соседи не спиздили.

Ответы1874718798

5 фев, 20:52 203 118659

>>118646
Диод на 10А держит импульсные токи ампер в 50. он не сломается.

Ответы1874718798

6 фев, 17:33 204 118747

>>118659
Из-за таких хуил как ты я уже заебался бегать снимать ссаные диоды.
>>118658
Нахуй иди долбоеб со своими диодами, в очко себе лучше засунь, чтобы половина говна у тебя из горла вылезла.

Ответы18752

231 Кб, 1024x1024
6 фев, 20:11 205 118752

>>118747
Вот это подрыв электрика из жэка! Что, вместо замены лампочек до обеда заставили поработать?

Ответы1875818795

6 фев, 21:52 206 118758

>>118752
Диоды подрывают стабильность замены ламп, хуль ты!

Ответы1879318795

7 фев, 13:33 207 118793

>>118758
Долго не перегоращие лампочки снижают количество рабочих мест и ведут к ухудшению криминогенной обстановки в регионе!

Ответы18795

7 фев, 17:21 208 118795

>>118793
>>118758
>>118752
Сема, плиз. Во первых твои ссаные диоды сами горят пачками раньше лампочек, во вторых все что ты получаешь, это порчу зрения из-за мерцания и еще более хуевого освещения, чем дают лампы без диодов. Но это не главное, мне то на твое зрение насрать. Главное в том, что жопорукие хуесосы вроде тебя ставят диоды где попало, они выгорают и приходится выебываться в поисках места, куда ты их засунул, попутно желая рака яичек тебе и мучительной смерти твоей матери шлюхе.

Ответы18797

7 фев, 17:31 209 118797

>>118795
В нормальных диодах нет мерцания.
Просто ты тупое совковое быдло
>РЯЯЯЯ ДАЙТЕ МНЕ МОИ ЛАМПЫ ИЛЬИЧА ЦВЕТА МОЧИИИИИ

Ответы1881218887

123 Кб, 555x376
7 фев, 17:44 210 118798

>>118553
>А чо тебе не нравится-то? Себестоимость -- лампочка +10р. Не перегорает веками, свет тёплый ламповый. Будешь вилять про неравномерную нагрузку, можно диоды через один анодом/катодом к фазе ставить.
1. Лампочка превращается в стробоскоп.
2. КПД лампочки экспоненциален температуре накала. Таким образом, ты, плохой негодный источник света(лампу накаливания) превращаешь в хороший годный обогреватель.

Я вообще не знаю где вы такие живете, включая того мудака поставившего эти диоды у меня в доме, но вообще-то, электричество стремительно дорожает, и за лампы накаливания давно пора сажать нахуй.

Особенно учитывая то, что бичевский ЛЕД стоит 2$.

>>118630
>зато cri нормальный, а это более важно
Говно у них CRI.
Есть леды лучше.

>>118635
>...еще я не понял от куда ржавчина взялась на шурупах?
Сырость, высокие температуры = тропики.
Заменить крепления на латунные\нержавейку и будет ок.

Еще близость баночек с мед йодом дает похожий эффект.

>>118646
>во первых диод это слабое звено в цепи
Они еще и нагреваются, то есть сжирают кпд.

>>118658
>если обычная лампочка за 20р будет по нескольку лет без перерыва работать??
На сумму потребленного ей электричества, за 20 лет, можно будет 5 16тиэтажек светодиодными светильниками обмазать.

>>118659
>Диод на 10А держит импульсные токи ампер в 50. он не сломается.
Пик стронгли релейтед.

>>118658
>У светодиодных (с полноценным драйвером) и энергосберегаек на входе диодный мост, они не заметят.
Заметят.

123 Кб, 555x376
7 фев, 17:44 210 118798

>>118553
>А чо тебе не нравится-то? Себестоимость -- лампочка +10р. Не перегорает веками, свет тёплый ламповый. Будешь вилять про неравномерную нагрузку, можно диоды через один анодом/катодом к фазе ставить.
1. Лампочка превращается в стробоскоп.
2. КПД лампочки экспоненциален температуре накала. Таким образом, ты, плохой негодный источник света(лампу накаливания) превращаешь в хороший годный обогреватель.

Я вообще не знаю где вы такие живете, включая того мудака поставившего эти диоды у меня в доме, но вообще-то, электричество стремительно дорожает, и за лампы накаливания давно пора сажать нахуй.

Особенно учитывая то, что бичевский ЛЕД стоит 2$.

>>118630
>зато cri нормальный, а это более важно
Говно у них CRI.
Есть леды лучше.

>>118635
>...еще я не понял от куда ржавчина взялась на шурупах?
Сырость, высокие температуры = тропики.
Заменить крепления на латунные\нержавейку и будет ок.

Еще близость баночек с мед йодом дает похожий эффект.

>>118646
>во первых диод это слабое звено в цепи
Они еще и нагреваются, то есть сжирают кпд.

>>118658
>если обычная лампочка за 20р будет по нескольку лет без перерыва работать??
На сумму потребленного ей электричества, за 20 лет, можно будет 5 16тиэтажек светодиодными светильниками обмазать.

>>118659
>Диод на 10А держит импульсные токи ампер в 50. он не сломается.
Пик стронгли релейтед.

>>118658
>У светодиодных (с полноценным драйвером) и энергосберегаек на входе диодный мост, они не заметят.
Заметят.

Показать весь текст
Ответы1880418920

7 фев, 18:27 211 118804

>>118798
>Говно у них CRI.
хаха, смешной парень, по этому наверное что их, что галогенки с самого развития кинематографа используют.
>Есть леды лучше.
конечно есть, в современных проекторах например.

Ответы18861

7 фев, 18:35 212 118808

В гараже, при подключении обогревателя на 1,5кВт, свет чуть проседает.
С этим ничего не поделать?
В этом гаражном кооперативе на каждом квартале висит гудящий ящик с рубильником. Я так понимаю всё упирается именно в него?

Ответы18833

7 фев, 19:02 213 118812

>>118797
Ты долбоеб бы сначала почитал о чем речь.

Ответы18815

7 фев, 19:13 214 118815

>>118812
Да да совок мы в курсе что коммунизм лучший политический строй, а Сталин лучший лидер. И лампочка лучшее что придумало человечество. А теперь съеби

Ответы18883

8 фев, 02:25 215 118833

>>118808
В длину и сечение питающего твой гараж кабеля

8 фев, 15:21 216 118861

>>118804
Привет шизик, давно не виделись.

>по этому наверное что их, что галогенки с самого развития кинематографа используют
Никаких других источников света с самого развития кинематографа не было.

>конечно есть, в современных проекторах например.
Нет, продаются поштучно.
Bкеевские нек моделей, например, или https://store.yujiintl.com

А лампы накаливания - говно. И цветопередача у них "заходящего солнца".
Найди мне лампу накаливания на 5600к, кукаретик.

Ответы1892018984

8 фев, 19:36 217 118883

>>118815
Ты и правда шизик, да еще и не научившийся читать.

8 фев, 19:39 218 118884

>>118549
Если тебя одни олигофрены воспитали, получается ты сам олигофрен. А то странно как-то, жил в стране олигофренов, родители олигофрены, учителя преподаватели - все олигофрены, а ты Д`Артанья. Нескладушки

8 фев, 19:49 219 118887

>>118797
>В нормальных диодах нет мерцания.
Какой же ты дебил

Ответы18903

8 фев, 21:35 220 118903

>>118887
Спокойно деда, а то давление подскачет. Мы знаем что мировая революция победит. Ты только успокойся. На валерьяны попей. Купим мы тебе эти устаревшие и нахуй никому кроме обоссанных совков ненужные лампочки только не злись

Ответы18959

8 фев, 22:39 221 118920

>>118798
>1. Лампочка превращается в стробоскоп.
На 100Вт лампе мерцания не заметно.

>электричество стремительно дорожает
Меньше рубля за кВтч.

>за 20 лет, можно будет 5 16тиэтажек светодиодными светильниками обмазать

Это если бы квартплату использовали со 100% эффективностью, и то вряд ли.

>Они еще и нагреваются, то есть сжирают кпд.
Не смеши людей.

>>118861
>Найди мне лампу накаливания на 5600к
Ты ебанутый?
Надо 5600 -- берешь Full CTB (3200K-->6000K) и фильтруешь источник.

8 фев, 22:55 222 118925

Поставил себе ДНаТ в квартиру, смеюсь над вами всеми, лучше, чем накаливания в 100000раз и свет тёплый.

Ответы1892818956

52 Кб, 600x600
8 фев, 23:19 223 118928

>>118925
>Поставил себе ДНаТ в квартиру
На 400Вт?

Ответы18929

8 фев, 23:31 224 118929

>>118928
Ладно, не совсем в квартиру, рассаду подсвечиваю. Но спектр нравится.

Ответы1896119028

9 фев, 17:19 225 118956

>>118925
Ставили слесарям в цех кобры и их начальники такие:
>мам, да норм им мне без шапки в закатном колорите

Освещение выглядело эффектно. Ядовитость адовой ссанины под сенью балок в ноябре.

На следующий день все работяги там охуели так что ни в сказке сказать, ну ты понел, да?

Ответы18990

9 фев, 18:08 226 118959

>>118903
Причём тут лампочки, имбецилушка?

339 Кб, 434x290
9 фев, 18:37 227 118961

>>118929
>рассаду подсвечиваю
Тоже к дачному сезону готовишься, да?

53 Кб, 600x693
9 фев, 19:52 228 118965

Даун выше вкатился и начал пороть хуйню даже не разобравшись, что речь шла не о светодиодах, а о ДИОДАХ, которые ставят параллельно лампам накаливания чтобы уменьшить ток.

Ответы1897018975

9 фев, 20:50 229 118970

>>118965
Кстати да. Обсуждали с одним умником как-то блеск и нищету, я ему про тонкости реализации, а он какие-то ёбаные диоды приплетал.

Ну я на основы съехал, стабилизатор тока там, теплоотвод, говно всюду, вся хуйня и прочее, прочее.

Дошли до падения напряжения на диоде. И тут он мне заявляет что под диодами имел в виду светодиоды.

Не обсуждайте тонкостей с рандомами, какое бы они впечатление не создавали.

Ответы18971

9 фев, 20:50 230 118971

>>118970
блеск и нищету светодиодного освещения

431 Кб, 1024x1024
9 фев, 21:56 231 118975

>>118965
>которые ставят параллельно лампам накаливания

Даун вообще нихуя не понимает, но спиздануть что-то считает необходимым.

Диодохейтеру вброшу ещё способ: берешь джве лампы в двыхламповом накладном светильнике и соединяешь их последовательно.

Ответы18989

10 фев, 04:11 232 118984

>>118861
я вообще с тобой не виделся, аут.

мм, и потом не появлялось, ни лдсок, ни всяких там дрл, и диоды уже лет 15 как не существуют.

боже, шо это за ололо? какой то еврейский магазин честное слово.

ах, ну раз ты сказал, то тогда да, говно.

24 Кб, 481x360
10 фев, 08:09 233 118989

>>118975
Найс забайтил дауненка. Сначала хотел сам себя поправить, но потом решил дать шанс слабоумным дурачкам вроде тебя высраться. И ты не подвел.

Ответы19066

10 фев, 08:14 234 118990

>>118956
>все работяги там охуели
Ну-ну, почемуж тогда водители не охуевают, когда ночью везде днатки дороги освещают м?

Ответы18991

10 фев, 09:09 235 118991

>>118990
Тебе конечно без личного опыта чисто умозрительно виднее.
И судя по аргументам ты даже обсуждений на эту тему не читал.

Ответы19040

10 фев, 11:33 236 119001

Где можно почитать про электрику для начинающих?

Ответы19013

10 фев, 12:44 237 119013

>>119001
Физика 6 класс

10 фев, 13:19 238 119028

>>118929
И Невский залит светом, цвета коньяка,
И мы с тобой идем к руке рука...
Вспомнилось чот, ты бы на фээсбэшной борде за рассаду свою поменьше наверное, хотя дело твое.

10 фев, 15:17 239 119040

>>118991
Хуеждений. Для общего освещения днат не хуже любых других.

Ответы19157

проточные водонагреватели 10 фев, 18:09 240 119052

В хате начались проблемы с гвс, судя по всему надолго - УК жмётся на новый теплонасрс. Хочу заказать на Алике проточник 7 кВт. Щас стоит простенький на 5,5кВт - его планирую установить на кухню. Проблема в том, что автомат в щитке самый пропускной на 25А, то есть впритык. Вывезет ли он 7кВт в течение 10 минут (чисто на 1 помывку) или лучше взять на 6кВт? автомат старенький AEG ELFA E14 L25A 380V~

Ответы19053

10 фев, 18:15 241 119053

>>119052
если ваты китайские - хватит

Ответы19059

10 фев, 19:10 242 119059

>>119053
Как распознать китайские ватты до заказа?

10 фев, 19:32 243 119060

У меня лампочка моргает при выключенном свете, погуглил, мне кажется это началось после установки выключателей с подстветкой. Я в электрике ноль, может в выключателе лампочку эту отключить или что-то другое попробовать?

Ответы19061

10 фев, 19:44 244 119061

>>119060
да, если лампочка люминисцентная.
Либо меняешь лампочку на накаливания или светодиодную, либо меняешь выключатель на без индикации

Ответы1906319076

10 фев, 19:54 245 119063

>>119061
У меня вот светодиодная лампочка. Выключатель с подстветкой. В выключенном состоянии лампочка все равно горит но очень слабо. С чем это связано?

Ответы19064

13 Кб, 384x228
10 фев, 19:57 246 119064

>>119063
через подсветку идёт небольшой ток. Именно благодаря ему идёт это небольшое свечение

10 фев, 20:04 247 119066

>>118989
>Обосрался, сделай вид, что так и надо.

Про второй абзац комментарии будут?

Ответы19071

10 фев, 21:20 248 119071

>>119066
Зачем же ты обосрался? Иди штаны стирай.

Ответы19124

10 фев, 21:27 249 119073

блджад, хуже электрикача может быть только б, как вы заебали, хорошо хохлоблядоклюстрофоб на связь не выходит.
или ты здесь, мудило?

Ответы19094

10 фев, 21:47 250 119076

>>119061
Так может можно сломать что-нибудь в выключателе, чтобы был без индикации.

Ответы19077

10 фев, 21:50 251 119077

>>119076
откуси эту лампочку

10 фев, 23:43 252 119094

>>119073
Скрутил уже медь с алюминием, даун?

Ответы19096

11 фев, 00:28 253 119096

>>119094
вот ты и попался, пидор

11 фев, 13:02 254 119124

>>119071
Ебать ты траль, давно, небось, двачуешь, да?

11 фев, 17:50 255 119157

>>119040
Ты доводы свои хоть как-то обосновывать будешь или только мычать способен?

Ответы19161

11 фев, 18:14 256 119161

>>119157
>доводы свои хоть как-то обосновывать будешь
Пока что от тебя долбоеба ни одного довода, кроме фантазий про манярабочих из цеха. Мои доводы - личный опыт.

Ответы19162

11 фев, 18:32 257 119162

>>119161
Дебилёнок, для начала процитируй где я что-нибудь прямо утверждаю.

То что у твоих мозгов сработка на оухительные истории безусловная - твои проблемы.

Ответы19168

11 фев, 18:52 258 119168

>>119162
> для начала процитируй где я что-нибудь прямо утверждаю.

>слесарям в цех кобры и их начальники такие:

>Освещение выглядело эффектно. Ядовитость адовой ссанины под сенью балок в ноябре.

>На следующий день все работяги там охуели так что ни в сказке сказать, ну ты понел, да?
Начинай маняврировать, обоссыш.

Ответы19169

11 фев, 18:56 259 119169

>>119168
Зачем мне маневрировать, если единственное утверждение о годности дната сделал не я?
А байки рассказывать - законом не запрещено.

Ответы19173

11 фев, 19:55 260 119173

>>119169
>А байки рассказывать - законом не запрещено.
Тогда с хуя ли ты чето требуешь? Свали под шконку, маня.

Ответы19174

11 фев, 20:05 261 119174

>>119173
Взвизгни погромче, для начала.

12 фев, 15:39 262 119237

Электрач, помоги разобраться в ситуевине. В техзадании была прокладка кабеля ВВГнг(B)-ls 1х95 по лестничным лоткам, проложен был ВВГнг(А)-ls 1x95. Теперь при сдачи объекта технадзор доебался что у кабеля другая категория пожарной опасности. Имеет ли право он доебываться, ведь у кабеля наоборот категория пожарной опасности выше, или он просто денег хочет?

Ответы192431924419860

12 фев, 17:09 263 119243

>>119237
Многоэтажный дом? Хуй забей и скажи что переделывать никто ничего не будет, рано иди поздно ему пизды дадут и все он подпишет.

12 фев, 17:20 264 119244

>>119237
>или он просто денег хочет?
В МОЭКе, после ввода службы экономбезопасности, использовал материалы хуже чем в проекте - турьма, подрываешь надежность энергосистемы, лучше чем в проекте - турьма, перерасходуешь деньги организации. Вот такой вот пиздос. Деньги не решают нихуя, только пересогласование с проектной организацией.

Ответы19252

12 фев, 19:14 265 119252

>>119244
Так это никак не повлияло на цифры в смете. Категории А стоит столько же, а порой и дешевле чем b,c,d.

50 Кб, 600x480
19 фев, 09:18 266 119724

Здорово, электраны! Есть один подвесной гипсокартоновый потолок и люстра с креплением под крюк с довольно тяжелым плафоном. Как бы вы посоветовали такую крепить? На один дюбель низзя же - выпадет, не иначе.

Ответы19727

11 Кб, 308x162
19 фев, 10:00 267 119727

>>119724
А до основания, на которое крепится подвесной гипсокартонный потолок, ты добраться не сможешь? Ну там, взять бур метровый, пробурить и вкрутить шпильку с анкером?

Ответы19728

19 фев, 10:01 268 119728

>>119727
прикольная идея, спасибо! Думал выебнуться с планкой на другой стороне потолка, теперь подумаю над твоим методом. Осталось бур такой длины достать)

Ответы19729

19 фев, 10:04 269 119729

>>119728
>достать
Ну чай не в СССР живем. Даже в моем Усть-Мошонске с населением в 40к продаются любой длины.

Ответы19748

19 фев, 13:06 270 119748

>>119729
ДорАХА, НАДо оБЯЗАтЕЛЬНО ДОСТАТЬ! СПИЗДИТЬ, СПИЗДИТЬ НАПРИМЕР, 500 РУБЛЕЙ НА БУР, КОТОРЫМ ВСЮ ЖИЗНЬ СМОЖЕШЬ ХОТЬ В ОЧКЕ коВЫРЯТЬ ЭТО ДОХУЯ!

20 фев, 18:43 271 119812

Вот это привалило, целый мешок дифов с капремонтной девятиэтажки.

Ответы19833

20 фев, 23:04 272 119833

>>119812
Китайцы?

Ответы1986419949

21 фев, 15:25 273 119860

>>119237
Допускается замена запроектированных электротехнических материалов и аппаратов на аналогичные им по характеристикам, прошедшие сертификацию РФ в установленном законом порядке.

мимо проектировщик

Ответы19863

21 фев, 15:47 274 119863

>>119860
>на аналогичные им по характеристикам
Ну так в том то и дело, что был протянут кабель с характеристиками выше. Но вопрос уж не актуален, решили вопрос просто, в исполнительной просто предоставили сертификат на категорию (В) и сразу вопросы отпали.

782 Кб, 2311x1837
21 фев, 15:53 275 119864

>>119833
Угу

Ответы198861993519949

21 фев, 23:01 276 119886

>>119864
Неблохо. Чо делать с ними будешь?
Обмазываться @ Дрочить?

Ответы19888

21 фев, 23:57 277 119888

>>119886
Разве проблема пристроить дифы? Пару лет назад привалили разъединители леграндовские, 2п 20а, в количестве 142 шт. Вот их проблема была пристроить, они нахуй никому не нужны, тем более в таком количестве. Но и то штук 10 всего осталось, дома валяются, ждут своего часа, чтоб в какие-нить мелкие щитки встать вводниками.

22 фев, 17:12 278 119924

Ананасы, у меня плита наебнулась. Сначала, короче, комфорка сгорела. Поменял. Вторая поработала несколько дней, и в итоге перегорел провод на нее. В чем проблема может быть?
Ну я короче провод скрутил, спаял оловом и перемотал изолентой. Долго ли протянет такое соединение? Или бежать за новым йоба проводом для плиты?
К слову, проверил питание. У трех конфорок норм все, а у этой питание через ноль размыкается. Но вроде же не критично должно быть?

22 фев, 18:41 279 119935

>>119864
Пиши фейко-почту, мне нужен один такой в сычевальню.

Ответы19955

22 фев, 21:15 280 119949

>>119833
Странный вопрос, ясен хуй самые дешманские декрафты. Это >>119864 не я.

Ответы19956

22 фев, 23:21 281 119955

>>119935
Это же електрач, нахуй тебе диф 6кА? Бери 4,5кА на тыщу дешевле? Да и легранд оверпрайс, прост фейкомыло у анона с декоафтами.
если что, есть с десяток иековских дифов

Ответы200442010520110

22 фев, 23:24 282 119956

>>119949
Пили прохладную, как заполучил?

Ответы19957

22 фев, 23:41 283 119957

>>119956
Очень просто, электромонтажники сняли и сложили в мешок, я мешок забрал.

Ответы19970

23 фев, 10:50 284 119970

>>119957
>я мешок забрал.
Помню году в 2008, в районе м.Красногвардейская, реконструировали разводящие сети от ЦТП (горячая вода, отопление) и прокладывали Изопрофлекс с Касафлексом. Так вот, раскатали трубы и приперлась бригада, специально обученных гениев, монтировать фитинги. Фитинги эти стоили космических денег, да и сейчас наверное стоят недешево. Эти орлы, положили мешок с ними на краю траншеи и полезли вниз зачищать концы труб. Вылазят за фитингами, а мешка уже и след простыл. Тоже наверное такой мимокрок подмотал и съебал в закат. Только нахуя они в личном-подсобном хозяйстве, я до сих пор не знаю.

Ответы1998420011

23 фев, 13:27 285 119984

>>119970
>Тоже наверное такой мимокрок подмотал и съебал в закат. Только нахуя они в личном-подсобном хозяйстве, я до сих пор не знаю.
Россия хули. Украду, не продам так сломаю.

23 фев, 17:42 286 120011

>>119970
Я не мимокрок, долбич. Дом у меня на обслуживании, и монтажники сами сказали что это дерьмо им нахуй не нужно.

Ответы20018

56 Кб, 700x525
23 фев, 18:39 287 120018

>>120011
>Дом у меня на обслуживании
Это теперь так называется?

Ответы2003920046

23 фев, 21:11 288 120039

>>120018
Что называется? Учись выражать мысли ясно, без гринтекста и боевых картиночек.

Ответы20043

23 фев, 22:07 289 120043

>>120039
Хуя ты серьезный кокой.

23 фев, 22:34 290 120044

>>119955
Почём?

23 фев, 22:53 291 120046

>>120018
Хули непонятного, дом он обслуживает, у меня тоже такой в подъезде есть, пока патрон с E27 не сменил, он ходил обслуживать лампочки на лестничной клетке.

Ответы20121

24 фев, 07:42 292 120105

>>119955
Нахуй иди со своим иекоговном

24 фев, 11:09 293 120110

>>119955
сейчас у легранда/шнайдера пошли дешевые серии дифов, вроде у легранда rx3 у шнайдера изи, шнайдер по качеству как иек, а вот rx от легранда не плохи, у abb пока бюджетных дифов не завезли, но обычные автоматы есть сери sh201-203. Они процентов на 20 дороже иек но и качественнее, а серии dx3 от легранда и acti от шнайдера и s200 от abb оверпрайс, при чем даже сами производители говорят что это не для общественных зданий

Ответы20113

24 фев, 11:25 294 120113

>>120110
>шнайдер по качеству как иек
Откуда вы лезете такие?

Ответы20114

24 фев, 11:28 295 120114

>>120113
серия изи или ты в глаза ебешся

Ответы20115

24 фев, 11:45 296 120115

>>120114
Серия Изи которая из Индии это старые мульти9. Те же дифы 4х контактные они электромеханические. Так что реально когда очередной жуебок пиздит про свое иэкоговно можно смело нах его посылать

Ответы20117

24 фев, 11:56 297 120117

>>120115
>старые мульти9
в мульти9 раньше было 4,5кА говно?
>они электромеханические
с этого места поподробнее...

Ответы20119

24 фев, 12:14 298 120119

>>120117
>в мульти9 раньше было 4,5кА говно?
Да. Но это не говно. Можешь не начинать мантры об этом.

>с этого места поподробнее...
Дифы которые электромеханические более качественные нежели обычные электронные. Шансов что они выйдут из строя гораздо меньше. И плюс они работают независимо от наличия напряжения в сети в отличии от обычных. У изи9 же те дифы что в Индии сделаны именно электромеханические. Да и вообще любой изи9 сделанный в Индии охуенен по качеству. А вот если Китай или Тайланд тут уже можно спорить

Ответы21078

24 фев, 12:47 299 120121

>>120046
Cпасибо бротан, теперь больше времени на шабашки останется. Все бы такие сознательные были. Чмок тебя :3

Ответы21150

6 мар, 23:33 300 121060

Че всех током поубивало чтоле?

Ответы21064

7 мар, 09:45 301 121064

>>121060
Че хотел?

7 мар, 13:50 302 121074

1,3 Мб, 4032x30242,2 Мб, 4032x3024

Как это подключается вообще?

Ответы2107621097

7 мар, 14:01 303 121076

>>121074
инструкции не пробовал читать?

7 мар, 14:14 304 121078

>>120119
>Дифы которые электромеханические более качественные нежели обычные электронные
Пиздеж я ощущаю.
Механику элементарно сложнее\дороже сделать. Что уже говорит не в пользу качества.

7 мар, 17:32 305 121097

>>121074
Двухклавишную люстру не в состоянии осилить?

7 мар, 22:33 306 121129

Анончики, есть обычная проводка: фаза и ноль. Есть смысл ставить диф.автомат? Каким номиналом сечением? Планируется на эту линию подключать до 3квт временно.

Ответы21139

8 мар, 02:51 307 121139

>>121129
>Есть смысл ставить диф.автомат?
Да.

>Каким номиналом сечением?
Что?

>Планируется на эту линию подключать до 3квт временно.
Нет ничего более долговечного чем временное.

3000\230 = 13 ампер.
Тебе нужен автомат на 16 ампер.

Если у тебя там бойлер\обогреватель\комфорка, то автомат с характеристикой B.
и дифференциальный ток 10мА.

8 мар, 12:09 308 121150

>>120121
Ну а что делать, я задолбался лампочки каждую неделю покупать. А тут куча патронов E14 на халяву привалило. Вот все и заменил и лампочки на Е14 купил. У "обслуживающего" случился когнитивный диссонанс и за 3 месяца ни одной лампочки не выкрутили\заменили на сгоревшую..

Ответы211522115321154

8 мар, 13:39 309 121152

>>121150
>У "обслуживающего" случился когнитивный диссонанс и за 3 месяца ни одной лампочки не выкрутили\заменили на сгоревшую..
Ты ошибаешься, "обслуживающий" просто доложил начальству что какой-то долбоеб поменял в доме патроны, и забил на это хуй. Это не его проблема.

Ответы21178

8 мар, 13:41 310 121153

>>121150
>и за 3 месяца ни одной лампочки не выкрутили\заменили на сгоревшую..
Говорит лишь о том, что у тебя пиздили лампочки соседи.

Ответы21178

8 мар, 13:42 311 121154

>>121150
>Вот все и заменил и лампочки на Е14 купил.

Ответы21178

8 мар, 18:51 312 121160

>>117256 (OP)
Электраны, вопрос, что делать с розеткой если например фаза отгорела полностью и торчит лишь огрызок из стены, долбить стену и наращивать или что?

Ответы21164

8 мар, 19:16 313 121164

>>121160
>>121160
>долбить стену и наращивать или что?
По вайфаю передавай, блеать!

Ответы21165

8 мар, 19:19 314 121165

>>121164
Тьфу, Теслы на вас нет.

8 мар, 23:14 315 121178

>>121152
>>121153
>>121154
Да я и имел ввиду одного/нескольких дебилов которые пиздили лампочки.

9 мар, 10:03 316 121190

274 Кб, 979x5511,1 Мб, 918x1632

>>117256 (OP)
сап, анон. Прокинул в бабушкиной хрущёвке отдельный провод для стиральной машины, в щитке подключил к своему автомату, попутно поменяв его на современный ABB, всё ок.

Но в щитке заметил вот такой советский агрегат. Гугл подсказывает, что это пакетный выключатель.

Как видно, левый нижний вход когда-то отгорел и теперь легко шатается в своём гнезде отвёрткой, каким чудом он не выпадывает, я хз.

Моя хата (1 из 4) явно запитана через него, поэтому его состояние меня беспокоит.

У меня есть вопросы:
1. Почему в нём четыре контакта?
Потыкал тестером, на двух правых напряжение есть, на двух левых нет.

2. Можно ли убрать его нафиг и соединить два правых провода напрямую? Что тогда делать с левыми проводами?

3. Почему пакетника 3, а квартиры 4?

4. Можно ли выдать его за общедомовое имущество и напрячь УКшного электрика бесплатно менять его? Или же меня пошлют, сказав что это моё имущество?

Ответы211932120221222

9 мар, 11:32 317 121193

>>121190
>Гугл подсказывает, что это пакетный выключатель.
Погугли еще "взрывпакетники" и не лезь в это трухлявое говно сам
Видишь крутилок нет, в 99% они (УК) сами и сняли а не спиздили
>4. Можно ли выдать
Пакетник перез счетчиком и так это общедомовое, даже если в договоре ебанутое УК каким-то образом ухитрилось прописано обратное

9 мар, 12:20 318 121202

>>121190
Можно на автомат, выключатель, рубильник поменять, но учитывая общее состояние пиздеца в щите и твои вопросы - на подготовку с нуля и разъяснение вопросов уйдёт больше времени чем на замену пакетника электриком.

>Потыкал тестером, на двух правых напряжение есть, на двух левых нет.
Все хаты подключены к одной фазе шлейфом. Охуеть.

>Почему пакетника 3, а квартиры 4?
Потому что вон там на месте 4го пакетника винтик висит под напряжением.

Не лазий и не шатай ничего.
Если будешь вызывать электрика - купи отрезок кембрика или лакотрубки диаметром больше чем провод без снятой изоляции. На случай если у электрика не окажется таких изысков. Диаметром больше чем провод с изоляцией.

37 Кб, 604x411
9 мар, 14:42 319 121216

Пацантре, кто-нибудь, нужен консультасьон. Можно ли поставить офисные светильники 600Х600, под 4 лампы люминесцентные 18w на натяжные потолки или это технически невозможно без повреждения полотна?

Ответы212172122321229

9 мар, 15:23 320 121217

>>121216
>технически невозможно без повреждения полотна

Возможно без повреждения прижать светильником полотно до самого потолка и прихуячить корпус светильника к потолку любым подходящим способом.

Ответы21219

9 мар, 15:35 321 121219

>>121217 У меня там закладные.

Ответы21220

9 мар, 15:36 322 121220

>>121219 Из фанеры под эти светильники.

9 мар, 15:53 323 121222

>>121190
> 1. Почему в нём четыре контакта?
Потому что два входящих и два отходящих ноль и фаза
>Можно ли убрать его нафиг и соединить два правых провода напрямую? Что тогда делать с левыми проводами?
Можно убрать и соединить. Левых проводов там нет, соединять придется обе пары.
>Почему пакетника 3, а квартиры 4
Кто-то уже убрал
>Можно ли выдать его за общедомовое имущество и напрячь УКшного электрика бесплатно менять его? Или же меня пошлют, сказав что это моё имущество?
Может быть и можно, но скорей всего с такими претензиями тебя нахуй пошлют. Так что проще заплатить.

Ответы21225

9 мар, 15:58 324 121223

>>121216
>Можно ли поставить офисные светильники 600Х600, под 4 лампы люминесцентные 18w
Это называется "под армстронг", а не офисные. И ставить лучше светодиодные панели, а не люминисцентные, т.к. они постоянно перегорают и ты заебешься их менять, особенно дроссельные. А устанавливать там нечего, они тупо кладутся на потолок без крепежа.

Ответы21228

9 мар, 16:06 325 121225

>>121222
>Может быть и можно, но скорей всего с такими претензиями тебя нахуй пошлют.

А если накатать письменную претензию в УК, так и так, электрооборудование в аварийной состоянии, высок риск пожара и гибели людей. Если пошлют - продублировать в жилищную инспекцию. Чтобы убрали не только мой пакетник, а все три, плюс заизолировали тот болт на месте четвёртого.

Мне невпадлу этим заморочиться, раз такое дело.

Ответы21231

9 мар, 16:25 326 121228

>>121223
>под армстронг

У меня накладные светильники на НАТЯЖНОЙ потлок

Ответы21233

9 мар, 16:57 327 121229

>>121216
Ваще-то на натяжные потолки, в местах проковыривания отверстий, клеят усиливающие накладки, которые не дают потолку расползтись как рваному гондону. Мне кажется, что втой светильник необходимо было озвучивать на этапе натяжки потолка. Вызови снова парней, они отстегнут, сделают как надо и пристегнут взад. А ты повесишь свое светило.

Ответы21240

9 мар, 17:06 328 121231

>>121225
Накатай лол, мне то что.

Ответы21234

9 мар, 17:07 329 121233

>>121228
Ну ты же хочешь офисные.

Ответы21238

9 мар, 17:07 330 121234

>>121231
ну так может из анонов уже делал такое, мб подскажет что.

Ответы21239

9 мар, 17:56 331 121238

>>121233 Накладные офисные, да.

9 мар, 17:57 332 121239

>>121234
Делал. Пакетник на автомат менял. Просто и без задней мысли.

9 мар, 17:58 333 121240

>>121229 Я им всё озвучил, они сделали закладные из фанеры, натянули потолок и свалили, сказали нужен двусторонний скотч а его у них нет.

Ответы21241

9 мар, 19:16 334 121241

>>121240
Ну значит в местах вкручивания наклей пиздатый, эластичный скотч и вкручивай.

9 мар, 21:37 335 121251

Электрики, какой прогой запроектировать сеть для хаты удобно? С малоточкой?

Ответы2126621276

10 мар, 07:44 336 121266

>>121251
>какой прогой запроектировать сеть для хаты удобно? С малоточкой?
На паре бумажек А3, руками. Не еби себе мозги, дроч в проект-прогах оправдывает себя начиная с электроснабжения цеха завода с автоматикой.

Ответы21296

10 мар, 12:18 337 121276

>>121251
Если для себя, то рисуй в тетрадке в клетку, еси для рукожопых монтажников, то в автокаде

Ответы21296

10 мар, 20:13 338 121296

>>121266 >>121276
Дак я ж не электрик. Как мне все эти сечения, контакты да автоматы рассчитывать? Прокладку? Снипы читать? А править потом? Я уже с обычной расстановкой и планировкой наебался вдоволь - в скетчупе делаю.
Поспрошал пока - cad5d советуют, выглядит неплохо, попробую.

Ответы2130221303

10 мар, 21:21 339 121302

>>121296
>Снипы читать?
ПУЭ
>>121296
>все эти сечения, контакты да автоматы рассчитывать
10А и 1.5 кв.мм на свет, 16-20А и 2.5кв.мм на розетки, 25А и 4мм.кв на плиту. Всё рассчитано до нас.

Ответы21307

10 мар, 21:25 340 121303

>>121296
Что вообще можно рассчитывать в домашней электрике? Охуеваю с кучи видосов на Ютуб, где "щитовые гуру" раз за разом рассказывают как правильно собирать щиток для дома, и у всех блядь одно и то же, вводный, узм, 10а на свет, 25а духовой шкаф, 32а варочная, на все остальное 16а. Сука, они походу могут бесконечно рассказывать какие у них инновационные и самые охуенные щиты. Пиздец бомбит.

Ответы213042130721310

10 мар, 21:29 341 121304

>>121303
И да, в каждом таком видосе все нахваливают, как все аккуратно в щите. Да блядь странно было бы, если бы Было не аккуратно, учитывая что все соединено двумя проводами и двумя гребенками. И в большинстве случаев после монтажа будет выглядеть как пиздец, т.к. вся их сборка заключается в "красивом" расположении модульки.

Ответы21307

10 мар, 21:50 342 121307

>>121302
>10А и 1.5 кв.мм на свет, 16-20А и 2.5кв.мм на розетки, 25А и 4мм.кв на плиту. Всё рассчитано до нас.
>>121303
>вводный, узм, 10а на свет, 25а духовой шкаф, 32а варочная, на все остальное 16а.
Спасибо, братишки
>>121304
>"красивом" расположении модульки
вот этим я заниматься и буду, мне ж, как заказчику, представление заиметь надо, помацать туда-сюда, а пуы свои пусть электрики читают, которые делать будут.

Ответы21308

10 мар, 22:09 343 121308

>>121307
>вот этим я заниматься и буду
Суть в том, что все эти видеосборщики собирают по принципу "чтобы одинаковые модули располагались рядом" так проще подключить, т.к. тупо одна Гребёнка на ряд ставится, и плюс не подключенный щит выглядит красиво. А вот для жителя квартиры главное чтоб было интуитивно понятно и без бумажки что где включается. И при криворуком монтажнике похуй на "красоту" сборки, один хуй после того, как он нахуярит соплей в щите, хуй что разберешь.

53 Кб, 800x226
10 мар, 22:18 344 121310

>>121303
>10а на свет, 25а духовой шкаф, 32а варочная, на все остальное 16а

Хуль бомбить раз у них всё однотипное?

Щас нафантазируем цеха с трёхфазными моторами, тэны-еблены в бойлерах чтобы по одному включались во все фазы через 4 выключателя, защита дохлых железок на конце 300 метровых линий из полторашки автоматами B1, авр с дизелем и бесперебойником, кабель каналы под мраморным полом и многое другое!

Ответы21311

10 мар, 22:28 345 121311

>>121310
Бомбит не из-за того, что в квартирных щитах все однотипное, а из-за того, что эти блогеры снимают по сотне видео с однотипными щитами, в которых все различие в модели ящика, но рассказывают так, будто в каждом щите какие-то оригинальные идеи. Ну и заебали постоянно рассказывать, что абб альтернатив нет.

Ответы2131221540

10 мар, 22:36 346 121312

>>121311
Нахуй их вообще смотреть? Все деятели ютубовские онрелейтед за последние два года нихуя не высрали нового, а вся доступная годнота оттуда или очень косвенно к электричеству относится или находится на уровне того видео земскова о выборе кабеля и автомата, где популярно объясняется всё о том что 1.5 на свет 2.5 на розетки.

Ответы21421

11 мар, 12:41 347 121341

Электрач, хочу сделать такую хуйню, но не знаю взлетит ли. В общем есть холодильник замотанный через неотключаемую линию. Хочу поставить контактор iek km 20-11, питание на контакт к3/l2 подать с бесперибойника,, а после выхода поставить реле времени, включающееся каждые 6-9 часов на час. Т.е. задумка продлить время размораживания холодильника при пропадании электричества на пару суток. Дайте советов. И ещё, ИБП на din-рейку только по конским ценам существуют или не ебать себе голову и поставить обычный компьютерный ups. И да, компьютерные ИБП бывают такие, что после разряда АКБ, после появления питания, сами включаются или все нужно запускать вручную кнопкой?

30 Кб, 600x403
12 мар, 12:33 348 121390

Дублирую вопрос из общих вопросов.

В наличии:
1. Ванная комната
2. Стиральная машина в ванной комнате
3. Розетка в коридоре
4. Обои, косяки с наличниками
5. Во время стирки дверь приходится оставлять открытой, чтобы воткнуть с/м в розетку. Из-за работающей с/м в квартире шумно, и ещё иногда дверь бьётся о кабель от чего я испытываю почти физическую боль.

алсо у в ванной висит шкаф в котором лампочка и розетка и от них провод (как на пикрил). По идее его надо соединить с проводом, который торчит из-под потолка. Можно ли взять провод сечением 2,5мм и и соединить со шкафом, а потом туда включать стиральную машину?

Что можно сделать, при условии, что долбить стену не желательно? >>121389

Ответы21399

12 мар, 13:18 349 121398

аноны, есть загородный дом, и в нем несколько датчиков движения на свет в коридорах, штуки 4 в гипсокартоных потолках, и один в натяжном, трабла в том что они с какого то хрена начали включаться ночью сами по себе, куда тут копать?

Ответы21400

12 мар, 13:24 350 121399

>>121390
Что мешает кабель в плинтус завести?

Ответы21402

12 мар, 13:28 351 121400

>>121398
Вызывай охотников за приведениями.

Ответы21401

12 мар, 13:34 352 121401

>>121400
они за город ехать не хотят.

Ответы21407

12 мар, 13:38 353 121402

>>121399
Розетка находится не в плинтусе, а на высоте ~70-80 см.

Ответы2140621409

12 мар, 13:45 354 121406

>>121402
Тогда ебашь провод из розетки в ванной.

Ответы21408

12 мар, 13:47 355 121407

>>121401
ну тогда кашпировского и чумака - они еще по фотографии лечить умеют.

два направления работы:
1. физические проблемы датчик-провод: ищи контакты, меряй копротивление (в т.ч. изоляции), подкидывай другие датчики, далее стандартно.
2. изучай работы ИК-датчиков и что может давать на них помехи. подкидывай новый датчик, меняй лампы энергосберегающие и далее стандартно

Ответы21417

12 мар, 13:48 356 121408

>>121406
Да, так и решил. Завтра, после завтра отпрошусь с работы буду сверлить.

Ответы21409

12 мар, 13:50 357 121409

>>121402
если это твоя розета (для фена) не от света, а отдельной линией, то это говно вопрос (шлейфануть на нее провод для стиралки). если она от света - забудь про нее и тащи провод из вне ванной комнаты.

>>121408
хуле там сверлить? отдираешь наличник и пускаешь за ним и между стеной и коробокой удлинитель свой (пвс 3х2.5). потом уже прикрутишь к обоим концам вилку и розетку (смотри не перепутай)

Ответы21411

12 мар, 13:58 358 121411

>>121409
>хуле там сверлить?
Стену ёпта.
Со стороны ванной нахожу место где розетка в коридор и ебашу дырку. В эту дырку провод от розетки ебашу в ванну, там прикручиваю розетку. Хули тугой такой?

Ответы2141421450

12 мар, 14:57 359 121414

>>121411
> Со стороны ванной нахожу место где розетка в коридор и ебашу дырку
Попадая прямо в провод нахуй, кек.

Ответы21415

12 мар, 15:08 360 121415

>>121414
Ну я чуть ниже возьму, хули.

12 мар, 15:39 361 121417

>>121407
1. везде ввг, затянуто хорошо, все скрутки в цепи пропаяны, другие датчики будет сунуть проблематично, дырки то уже сделаны под эти, они врезные.
2. лампы там все светодиодные, из помех я думал на сигналку разве что.

Ответы21450

12 мар, 18:40 362 121421

>>121312
>популярно объясняется всё о том что 1.5 на свет 2.5 на розетки.
Одни дебилы пиздаболят, а другие дебилы верят.

13 мар, 08:47 363 121450

>>121417
ок. если провода и их контакты исключить, то два варианта всего - сами датчики (деградация линзы френеля или электроники) или помехи. датчик тебе все равно нужен подменный - иначе не поймешь в чем дело.

датчики какие? питание сколько вольт? что они коммутируют - сразу свет или низковольтку на каком-то реле?

>>121411
> Со стороны ванной нахожу место где розетка в коридор и ебашу дырку.
провод не проебашь, сверлитель.
так-то идея годная. главное аккуратно. для того чтобы пройти плитку требуется алмазная коронка (или еботня с балеринками)

14 мар, 23:32 364 121540

>>121311
Больше всего бесит у этих "супер электриков с Ютуб" это выдуманная и навязанная очередность работ для заказчиков. А именно, черновая электрика после оштукатурен и стен. Я конечно понимаю, что гараздо проще проштробить в штукатурке, проложить в гофре, высверлить подрозетник и сразу вмазать, и главное это гараздо выгоднее монтажники и очень не выгодно заказчику. Так что господа заказчики, не тратьте лишних денег и не упрощайте жизнь этим охуевшим ленивым блогерам. Эти пидоры должны разметить места прокладки кабеля, выдолбить отверстия под подрозетник/распайки, проложить кабель на голые стены (гофра не обязательна если кабель неподдерживающий горение), потом должны дождаться когда штукатуры начнут ставить маяки, по маякам вмазываются подрозетник, закрываются заглушками/малярной лентой. Но эти ленивые жадные пидоры не хотят лишний раз приезжать для вмазываются подрозетник и плюс хотят срубить дохуя денег за ненужное штробление (а особо жадные ещё и за затягивание кабеля в гофру, хотя прокладка кабеля в гофре легче, чем без нее). Если бы физически они могли прокладывать за положенной плиткой и за навесными/натяжными потолками, то наверное вообще б требовали чтоб электромонтаж осуществлялся в самом конце, чтоб еще цену набить.

Ответы216162171322003

15 мар, 09:14 365 121569

Подскажите, есть одна люстра, лампы которые в неё вкручиваются со временем начинают мигать, сменил люстру, так же. В чем может быть проблема?

Ответы21581

15 мар, 11:21 366 121581

>>121569
Какие лампы?

Ответы21582

15 мар, 11:23 367 121582

>>121581
Энергосберегающие, с обычными не проверял, надо?

Ответы2158321584

15 мар, 11:34 368 121583

>>121582
Проверь, возможно выключатель разрывает ноль, вместо фазы, в этом случае люминесцентные быстро идут по пизде

Ответы2158421587

15 мар, 11:36 369 121584

>>121582 ->
>>121583

В плане проверь выключатель, а не с лампами накаливания.

15 мар, 11:40 370 121587

>>121583
Как проверить?

Ответы21589

15 мар, 11:46 371 121589

>>121587
Индикаторной ответкой

Ответы21593

15 мар, 12:04 372 121593

>>121589
Спасибо

45 Кб, 1309x536
15 мар, 14:27 373 121615

Есть такая схемка. Кабельная линия идет с ТП до ЩУ и от него в ГРЩ с автоматами. Нужно ли ставить коммутационный аппарат после счетчика, в самом ЩУ? Если рядом уже стоит ГРЩ.

Ответы21622

15 мар, 14:27 374 121616

56 Кб, 800x39777 Кб, 800x600

>>121540
Ящитаю за изысканые хотелки по перекраиванию очерёдности работ можно взять побольше чем за протягивание провода за плиткой.

Делается всегда как проще. Хочется иначе - готовь кошель. Хоть петельками под винты розетки заведут.

Ответы21626

15 мар, 15:05 375 121622

>>121615
>7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Ответы21623

15 мар, 15:06 376 121623

>>121622
>включенного непосредственно в сет
А тут через трансформаторы тока

Ответы2162721712

15 мар, 15:30 377 121626

>>121616
>Делается всегда как проще.
Так об этом же и речь, что делают как проще, но в бложике льют говно в уши заказчиков, что так правильно. Например видел как-то видео лысого пиздабола с Хилти, где тот рассказывал, что нужно отверстия для подрозетников хуярить sds-max ударной коронкой и конечно же уже в штукатурке. Безударные алмазные коронки непонятно для кого производят. Для таких мастеров и арматуру в бетоне перерезать балгаркой за нехуй делать, если эта арматура мешает установке розетки по маня-проэкту от того же лысого пиздабола. О том, что оштукатуренная стена без штробления под покраску гараздо лучше чем со штроблением речи вообще не идёт. Даже если трещиной потом пойдет, то это штукатуры виноваты. Но кого ебут перерезанным арматура и трещины в штукатурке, когда можно сделать красивую разводку в ПНД гофре по потолку и шлейфануть все розетки в комнате через ваги.

Ответы21629

15 мар, 15:33 378 121627

>>121623
Вот и не ставь. Делай по проекту.

15 мар, 17:00 379 121629

>>121626
>Безударные алмазные коронки непонятно для кого производят.
У одного из блохеров видел, хуярит только алмазными.

Ну хуль не лить, если они ведутся? Когда-то был описан случай как заказчик ничего кроме расположения розеток с выключателями не обсудила и охуеть удивилась проводке, кинутой через потолок. По-умолчанию, мам!

15 мар, 22:08 380 121651

Анон, подскажи нубу. Как правильно делать разводку проводов в дачном домике?
1. Повесить распределительный щит, в нем колодку и уже от неё к каждой розетке с свою пару проводов?
2. Подвести два провода к одной розетке, потом от неё к другой розетке, потом к следующей?

Ответы21683

16 мар, 12:26 381 121683

>>121651
Первый вариант для мощных потребителей, второй для маломощных.

Ты забыл ещё вариант - классический с одним проводом на розетки на комнату, из распредкоробки на каждую розетку отдельно.

16 мар, 13:43 382 121698

>>117296
Почему же нет? Вертикальные - похуй, но заебешься знатно, так что готовь пуканы - свой и соседей

16 мар, 13:50 383 121701

>>117607
Блять, это говно по цвету как товары марки "Каждый день"

16 мар, 13:52 384 121702

>>117656
Это из серии провода на розетку под включение двух утюгов

16 мар, 17:02 385 121712

>>121623
Ты даун? Какие нахуй защиты счетчика с трансами тока?

16 мар, 17:06 386 121713

>>121540
Ты странную хуйню несешь. А если штукатурка вообще не предусмотрена, а только заделка штроб и шпатлевка? Тоже кабели поверху на стену кидать?

67 Кб, 780x1040
18 мар, 07:53 387 121838

Подскажите плиз в чём разница двух справа от двух слева...

Ответы21839

18 мар, 08:08 388 121839

>>121838
Два с флажком, два без.

18 мар, 14:11 389 121863

Антош, хочу ввести электричество в дачный деревянный дом. Везде пишут, что вводить надо через металлическую гильзу. А почему нельзя использовать кусок пластиковой гофры вместо металла? Домик из бруса.

Ответы21868

18 мар, 14:46 390 121868

>>121863
>почему нельзя использовать кусок пластиковой гофры вместо металла? Домик из бруса.
По ПУЭ

15 Кб, 724x802
19 мар, 23:34 391 122001

Двач-помогач, я заебался уже думать. Как подключить в данном случае 2-х клавишный выключатель, чтобы на одной были 2 точки освещения (включаются вместе), а на другом - вентилятор в ванную. В первую очередь, как подключить с линией света с кухни (на пике слева вверху)

Ответы22054

19 мар, 23:36 392 122003

>>121540
>гофра не обязательна если кабель неподдерживающий горение
Да похуй какой кабель, как он под штукатуркой загорится? Наркоман?

121 Кб, 733x679
19 мар, 23:45 393 122004

>>117256 (OP)

20 мар, 16:47 394 122054

>>122001
Раз уж ты даже такую элементарщину самостоятельно осилить не можешь, пожалуй тебе лучше не заниматься хуйней.

Ответы22673

106 Кб, 810x1080
20 мар, 17:11 395 122056

Привет, электраны. Впервые в жизни покупаю люстру или хуй знает че это, но короче источник света. Предыдущий жилец квартиры был той еще гнидой и расхуярил плафон, в связи с чем появилась потребность либо купить плафон, либо заменить светильник.
Что мне нужно знать, чтобы прийти в магазин со светильниками и сказать: я хочу то-то и то-то?
Сама эта шняга находится под натяжным потолком, поэтому дополнительные действия типа сверления новых отверстий не произойдут да и дрели у меня нет.

Ответы22062

20 мар, 17:49 396 122062

>>122056
Снимаешь светильник, смотришь крепеж и по нему покупаешь

Ответы22064

20 мар, 18:14 397 122064

>>122062
А крепежи стандартные?

Ответы22065

20 мар, 18:40 398 122065

>>122064
Я ебу чтоли? Покажешь продавану в магазе. У тебя вон на одном саморезе висит

Ответы22067

20 мар, 19:00 399 122067

>>122065
Ну то есть по сути достаточно проделать аналогичные действия с другим подобным светильником, если не получится подобрать плафон? Тупо прихуячить основание на пару саморезов к планке по типу как тут сделано.

Ответы22111

85 Кб, 630x432
21 мар, 12:53 400 122105

Анон, надо ли скручивать провода, как на пике, при укладке их в коробе?

Ответы2210722112

21 мар, 13:34 401 122107

>>122105
Нет.

21 мар, 15:37 402 122111

>>122067
Охуенно, теперь знаю как это все работает.

21 мар, 17:14 403 122112

>>122105
Ты бы лучше спросил, вообще разрешено ли прокладывать такую проводку, дебил.

Ответы2211322308

21 мар, 17:21 404 122113

>>122112
А что, запрещно?

Ответы2211722118

193 Кб, 979x734
21 мар, 18:16 405 122117

>>122113
Конечно нельзя. Пожарник всю хуйню забракует, заказчик объект не примет, бумажку не подпишет, всё, пиздец.

21 мар, 18:24 406 122118

>>122113
>а сьто запьесено?
Дебилам конечно закон не писан, но вообще да, запрещено. Запрещено использовать одножильные шнуры с распространяющей горение изоляцией в стационарной проводке.

Ответы2211922140

47 Кб, 1200x1000
21 мар, 18:46 407 122119

>>122118
Я именно такие провода и не собирался использовать. Я смотрю на ВВГнг. А в кабель-каналы, см. пикчу, их можно уложить?

21 мар, 23:06 408 122140

>>122118
А у меня многожильные в такой изоляции и тоже на изоляторах, проводка в 65г. делалась.

Ответы22208

22 мар, 09:18 409 122151

Анон, сгодятся ли для проводки в неотапливаемом гараже провода типа ПуВ-1?

Ответы22208

22 мар, 17:08 410 122208

>>122151
Нет
>>122140
Держи в курсе, обязательно пиши о любом гнилом говне которое найдешь.

22 мар, 20:10 411 122242

Почему мог увеличиться расход электроэнергии при стандартном потреблении? По счетчику намотал 1000 кв/ч Стандартный расход всегда был 300-400. Может тепловентилятор жрать на 600 кват час?

Ответы23079

22 мар, 22:53 412 122260

Антоши, достался в наследство капитальный гараж в гск из под деда.
Нулевая шина соединена со всеми железками, включая ворота и все остальное, железными наваренными полосами. (так в каждом гараже) Стояли 2 пробки на розетки и свет, каждая по 6,3А + древний счетчик на 5А

Заменил всю сгнившую проводку на ввгнглс 1.5мм, вместо пробок воткнул 2 однополюсника по 10А.
Стоит ли ставить узо или что-то еще чтобы себя обезопасить или на подобной схеме оно не нужно?
Не сгорит ли счетчик на этих автоматах? Его хуй поменяешь, тк председатель появляется раз в год, а опломбировать по уставу гск может только он. Хотя вроде как это хуита какая-то, законно ли вообще?
Просто, блять, за последние полгода было уже два недопожара на моем этаже, у людей горели именно эти ебаные счетчики.

23 мар, 15:30 413 122308

>>122112
А схуя ли не разрешено, дебил? Двойная изоляция, кабель, не распространяющий горение, тепловой режим кабеля просто идеальный, чего тебе ещё надо, смерд?

Ответы2231322315

23 мар, 16:46 414 122313

>>122308
Потому что тупорылый фап на стандарты ради стандартов.

Это как на форуме обсуждают как один замерил у себя в розетке 220, а другой - 230.
И тут забегает фимозная манька и ну визжать о том что не поверенным прибором мерить низя, госреестр, цсм, лаборатории, сетрификации метрологов в одесском единственном на весь союз институте устраивает срач.

23 мар, 17:35 415 122315

>>122308
Сначала научись отличать кабель от провода, слабоумный, потом можешь начинать свои дилетантские рассуждения о тепловом режиме. А сейчас твоя аргументация рукожопого васяна ничего кроме усмешки не вызывает.

Ответы22336

23 мар, 19:59 416 122336

>>122315
Пруфани-ка свою корочку с группой допуска, мамкин электрик.

И давай, расскажи, что там не так с тепловым режимом провода.
Ты, наверное, из тех, кто ВВГНг-Ls пихает в пластиковую гофру при прокладке над натяжным потолком и доволен собой?

Ответы22611

25 мар, 21:33 417 122499

Можно ли проверить заземление в разетке, не отключая электричество? Все способы, какие нашел, были с отключением или мультиметр подключали к фазе и земле, но так же должна защита сработать?

Ответы225002335523358

25 мар, 21:37 418 122500

>>122499
потри руку о волосы, прикоснись к предполагаемому заземлению.
Щёлкнет - земля есть.

Ответы22502

25 мар, 21:53 419 122502

>>122500
Не щелкнуло. Как я понял, это не гарантирует отсутствия в отличие от щелкча в случае присутствия.

26 мар, 10:36 420 122516

Аноны, поясните за гофру. Разводка электрики (31.5, 32.5, 3*6) будет по потолку. Нужна ли гофра? По снипам, вроде как не нужна, электрик грит мне похуй - сделаете как скажу. Так нужна или нет? Насколько наличие гофры влияет на охлаждение кабеля и все такое?

Ответы225172254922672

26 мар, 11:35 421 122517

>>122516

Да, и подскажите. Допустим, номиналка варочной панели - 7.4квт. Получается, 32А автомата будет мало и нужно ставить 40А?

Ответы2254922550

26 мар, 11:46 422 122518

ПЛАТИНОВЫЙ ВОПРОС

ABB vs Legrand vs Schneider

Что выбрать?

Ответы226112261222671

26 мар, 18:47 423 122549

>>122516
Не нужна, если кабель нг-ls
>>122517
Не будет мало, от одного ампера не выбьет никогда

26 мар, 18:49 424 122550

>>122517
Автомата на 25А хватает на обычную плиту с 4 конфорками и духовкой с грилем. Хуй знает, что ты там собрался дома такое варить, чтобы всю мощность панели использовать...

Ответы22731

27 мар, 00:37 425 122570

Фаза в хазу. Опытные электраны, рассудите. Есть ли возможность управлять освещением с помощью 3х диммеров? Как управлять вселенной не привлекая внимание санитаров из 2х мест с помощью 2х проходных диммеров я картинки видел. Тоже управление из 3х мест с помощью 2х проходных и одного перекрестного выключателей понимаю. А вот над 3мя диммерами завис.

Ответы22573226052260622608

27 мар, 07:11 426 122573

>>122570
>с помощью 2х проходных диммеров
Я не электрик, а простой радиогубитель, но тут подзавис не хуже твоего. Как ты одной нагрузкой будешь управлять двумя регуляторами мощности? Если только лепить специальные регуляторы и соединять их синхрошиной. Проще поставить один в люстре и рулить им со ста мест через вайфу.

Ответы22579

27 мар, 10:59 427 122579

>>122573
Я такое имел ввиду:
http://jelektro.ru/wp-content/uploads/2014/02/shema_podkljuchenija_dimmera3.jpg

Ответы22580

27 мар, 11:18 428 122580

>>122579
я конечно не электрик. но если это обычные механические диммеры, то схема-то говно.
радиогубитель правильно говорит - нужен один диммер и три регулятора к нему. диммер нужен цифровой, а управлять кнопками удаленными (ну или через энкодер крутилкой - один хуй)

27 мар, 13:01 429 122584

Пил чай у тетки, видел скрутку. На проводе от стиральной машины, копчёненькую. Хочу решить этот вопрос батиным паяльником, так как 2к на пресс-клещи не откладывал. Есть видео как это делается?

Ответы2258722607

27 мар, 14:12 430 122587

>>122584
отрезаешь копчёную часть.
Срезаешь сантиметра по 2 изоляции с концов.
Берёшь канифоль, прикладываешь снизу к этим концам, и проводишь паяльником сверху. Суть в том, чтобы покрыть эти концы канифолью.

Берёшь паяльник, набираешь припоя. Проводишь по концам от начала к концу. Следи чтобы не перегревалось. Припоя не должно быть слишком много, должны быть видны жилы.
Это называется "лужение".

Как облудил - скручиваешь пропаиваешь вместе

Ответы225882260723721

27 мар, 14:13 431 122588

>>122587
ещё не забыть ножом поскоблить жилы перед канифолью. Ибо провода старые окисленные

Ответы22607

27 мар, 19:06 432 122599

У вас тут соревнование в рукожопости, я смотрю.

27 мар, 20:56 433 122605

>>122570
Зайди на сайт того же легранда, скачай каталог любой серии выключателей, где есть диммеры, там есть схема подключения трёх диммеров конкретной модели.

Ответы22608

27 мар, 21:01 434 122606

>>122570
Погугли про DALI, там наверняка есть возможность организовать сложноуправляемую систему. Либо юзай аналоговые 0-10В диммеры и развязывай регулировочные резисторы диодами. Но всё это не слишком бюджетно.

27 мар, 21:02 435 122607

>>122587
> Как облудил - скручиваешь
И ломаешь залуженный участок. Ну уж нахуй, лучше сначала скрутить, а потом пролудить-пропаять.
>>122584
Вагу купи, епта, тока на маркировку смотри, должна держать 10А для стиралки в среднем, если я не ошибаюсь.
>>122588
Канифоль снимает окислы, в большинстве случаев.

Ответы2261023722

254 Кб, 1530x757
27 мар, 21:08 436 122608

>>122570
А нет, извини, я>>122605 тебя наебал. У тех же леграндов не все диммеры могут работать сразу несколько. У той же Валены к диммеру можно поставить только кнопки, которые могут только включать/выключать и плюс при длительном нажатии увеличиватт яркость освещения, а вотуменьшить нельзя, нужно выключать и уже включать до нужной яркости зажатием.
Но какая-то из последних серий леграндов точно могли в несколько димеров на одну группу

Ответы22609

27 мар, 21:24 437 122609

>>122608
Это или ДАЛИ или 0-10В, силовые части объединять нельзя.
Собственно, там на картинке третий провод, который ни к сети ни к лампе не присоединён и есть интерфейс связи.

27 мар, 21:33 438 122610

>>122607
>должна держать 10А для стиралки
Ты из тех электриков, что определяет потребляемую мощность электроприбора по кофейной гуще или из тех, кто смотрит по паспорту что стиралка потребляет при полной загрузке 1,2кВт*ч и ставит автомат 6А, а потом винит ИЕКо-говно, что оно сгорело нахуй. Похуй же, что тэн в стиралка может быть 2,5-3кВт + двигатель на 700Вт, главное ж что в среднем в час 1,2кВт всего.

27 мар, 21:37 439 122611

>>122336
>Ты, наверное, из тех, кто ВВГНг-Ls пихает в пластиковую гофру
В металлическую трубу, пластик же горючий нельзя его.
>>122518
IEK

Ответы2263123723

113 Кб, 1400x1043
27 мар, 21:49 440 122612

>>122518
Так-то те же яйца, но на абб у нас цена завышена из-за ебучих блогеров. Ну и легранды молодцы, что догадались хуяришь на автомате охошко для маркировки. Во-первых маркировка даже на туалетной бумаге защищена от говно, а во-вторых даже если будешь потом что то двигать - маркировка двигается вместе с автоматом. А так дело вкуса.

Ответы22633

168 Кб, 1280x960
28 мар, 10:58 441 122631

>>122611
>В металлическую трубу
Две царапающие гайки на хуй этому электрику.

28 мар, 10:59 442 122633

>>122612
>цена завышена из-за ебучих блогеров
Из-за Шария?

28 мар, 23:18 443 122670

Аноны, кто делал электрику в старых домах, примерно 70х? Дело в том, что по стояку идут как минимум три люминевых провода, с фазой и нулем понятно. Есть третий, который подключен к шине внутри щита.
К чему я это. Это и есть заземление по пидорашински, оно же зануление, и если я подключу к нему свою медную землю из квартиры, в следующий раз, когда пьяный петрович замкнет провода, зануление подаст на эту шину 220 и меня убьет мой холодильник?

Ответы22679

28 мар, 23:20 444 122671

>>122518
Себе поставил легран. Вполне неплохие, даже УЗО нормально работает. Самое основное - делают в Польше, а не в пидорашке, что для меня психологический пунктик, после случая, когда распаячная коробка от Шнайдера, которую сделали хуесосы в пидорахии, с индексом IP 55, практически полностью СГОРЕЛА за 3 минуты

Ответы22678226802273522757

28 мар, 23:21 445 122672

>>122516
>3*6
ЗАЧЕМ, сука?

Ответы22681

28 мар, 23:23 446 122673

>>122054
И нахуя ты это высрал, мил человек? Я совета просил, а не критики. Мне твое мнение не встралось от слова совсем.

15 Кб, 1024x1024
29 мар, 07:19 447 122678

>>122671
>IP 55 СГОРЕЛА
Зато она не промокала и пыли внутри не было.

Ты тупой или траллишь?

Ответы22683

29 мар, 07:32 448 122679

>>122670
>меня убьет мой холодильник?
Да

Ответы22682

29 мар, 07:39 449 122680

>>122671
Как я тебя понимаю. В сарае, где у меня вводный распределение щит стоит, поставил дверь мадэ ин пидорашка с индексом ei30, так после первого же таянья снега сарай затопило нахуй.

29 мар, 08:09 450 122681

>>122672
на варочную же.
автомат 32а.
в новых домах везде так.

Ответы22684

29 мар, 08:17 451 122682

>>122679
Тогда ввод, реле и узо обеспечат хоть какую долю защиты?
Возможно ли оставить подключенное заземление из квартирного щита, которое идет в нем на шину, но не подключать к розеткам?

29 мар, 08:19 452 122683

>>122678
Индекс я привел лишь как показатель дороговизны пидорашинского продукта. Так то все коробки должны быть из самозатухающего пластика, либо негорющего

Ответы2273022758

29 мар, 08:21 453 122684

>>122681
Это слишком дохуя, можно четверкой с 25 автоматом обойтись. Тем более это отдельная линия.

Ответы226932271822719

29 мар, 09:34 454 122693

>>122684
>Это слишком дохуя
Тоже прихуел с таких раскладов. У них там ресторанные плиты штоле?

Ответы2271422718

29 мар, 13:50 455 122714

>>122693
Это люди, которые закладывают проводку с запасом на подключение всех квартир в подъезде на один автомат и один кабель

29 мар, 15:51 456 122718

>>122693
>>122684
а разве нету требований (ПУЭ-ХУЭ) что именно 6ка?

мимо не электрик, но у меня 6мм проложено от застройщика.

Ответы23080

29 мар, 15:55 457 122719

>>122684
вот варочная из икеи - https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40303934/
тоже влезет на 4ку с 25а?

тот же нихуя не электрик

Ответы2272722731

29 мар, 18:50 458 122727

>>122719

Не слушай долбоебов. На варочную 7квт онли 32А.

Ответы227292273122739

29 мар, 19:53 459 122729

>>122727
>На варочную 7квт
А теперь поясните, нахуя такая ЙОБА в квартире? Я еще понимаю в коттедже и когда жена как ебанутая жена Кончаловского кашеварит в три смены, но нахуя такая плита в квартире?

Ответы22764

13 Кб, 300x293
29 мар, 20:09 460 122730

>>122683
Бери карболитовые.

Ответы22740

29 мар, 20:17 461 122731

83 Кб, 486x62677 Кб, 953x476

>>122727
Влезет. Точка.

>>122719

Я тебе, как реальный юзер, говорю: >>122550
Я специально проверял, включал духовку и три конфорки на полную. Автомат держит. В реальной ситуации готовки такое потребуется с вероятностью 1,46*10-5.

29 мар, 21:00 462 122735

>>122671
>с индексом IP 55
Как ты еще живой с такими познаниями.

Ответы22740

29 мар, 21:16 463 122739

>>122727
Ты, идиот, у тебя одновременно все включено? Ты мне напоминаешь дебила, который советует закладывать провод и автомат, чтобы две групповые розетки держали два утюга одновременно

Ответы22817

24 Кб, 520x360
29 мар, 21:17 464 122740

>>122735
>>122730
Пидорашки, берите дешмань в леруа. Удачного пожара.

30 мар, 00:36 465 122757

>>122671
>IP (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками)
>Первая цифра — защита от проникновения посторонних предметов
>5 - Пылезащищённое: Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства.
>Вторая цифра — защита от проникновения воды
>5 - Струи: Защита от водяных струй с любого направления
>практически полностью СГОРЕЛА за 3 минуты
Ох лол, ну ты и куколд мать твою ебать, чета там бубнит про пидарашек и удивляется что сгорела распаечная коробка, в характеристиках которой не заявлена огнеупорность. Ох блядь, ох дебил-то, покинь мои двачи немедленно. Вот уж кто, а ты эталонный ПИДАРАХЕН.

Ответы22796

30 мар, 00:43 466 122758

>>122683
>показатель дороговизны
ПЭТ-бутылка имеет защиту IP68. Пиздец наверное дорогая штука. Еще раз эталонно обосрался, даблкил прям.
>Так то все коробки должны быть из самозатухающего пластика
Пластик будет самозатухать только при отсутствии внешнего источника огня. Если в коробке горит изоляция проводов, коннекторы или какое там было у тебя говно - то самозатухающий пластик будет гореть пока горит его содержимое. До чего же ты тупой, триплкил лол.

Ответы22802

30 мар, 07:46 467 122764

>>122729
А теперь объясните, нахуя сечение кабеля впритык выбирать? Расстояние от щитка до плиты обычно 10-15 метров. Разница в цене nym 3x4 и 3х6 - 40р/м. Т.е. за какие-то 500р. ты можешь перестраховаться и поставить кабло с запасом. Плюс кто знает, может через пару лет на смену индукционным придут какие-нибудь высокочастотные плиты с потреблением 10кВт*ч, что опять кабло перетягивать?

Ответы227682284623081

30 мар, 09:18 468 122768

>>122764
> какие-нибудь высокочастотные плиты с потреблением 10кВт*ч
тебе здесь ответят - а что ты на них будешь делать, мет варить что ли?
здесь же все по себе судят - если на яишницу и чайник хватает одному, значит другим не надо.

Ответы22818

30 мар, 10:30 469 122780

101 Кб, 800x800134 Кб, 930x542

https://ru.aliexpress.com/item/-/32844480903.html
такой выключатель мне хату не подожжет?

30 мар, 13:00 470 122796

>>122757
Как же вымораживает пидорашня с харкача, пиздец просто. Ты тупой? Все распайки огнеупорны по дефолту

Ответы22820

30 мар, 13:52 471 122802

>>122758
>самозатухающий пластик будет гореть пока горит его содержимое.
Работник пидорашкинского завода, залогинься. У тебя небось и горение гофры норма?

Ответы22820

30 мар, 16:24 472 122817

>>122739

Ты удивишься - запросто. Очень часто готовлю на 3-4 конфорках одновременно. Разумеется, если ты пидораха, которая жрёт прогорклую гречу с немытыми хуйцами, то тебе и одной конфорки хватит - сначала гречу отварить, потом туда хуйцов замороженных кинуть. Нормальный же белый человек, если готовит годное составное блюдо, запросто может хоть всю плиту занять. Да те же ебаные блинчики я пеку сразу на 4 сковородках, потому что так (вот это нихуя себе) в 4 раза быстрее. Так что пошел нахуй, деградант ебаный.

Ответы2281822890

30 мар, 16:26 473 122818

>>122768

Хоть один адекватный человек.

>>122817 - кун

30 мар, 16:32 474 122820

>>122796
>>122802

Это ведь один и тот же человек? Я отказываюсь верить, что таких долбоебов большего 1 в треде.

Ответы23324

30 мар, 18:53 475 122846

>>122764
>может через пару лет на смену индукционным придут какие-нибудь высокочастотные плиты с потреблением 10кВт*ч
Ты ебанулся? У всех бытовых плит мощность примерно одинаковая. При слишком большой всёбудет гореть, а при слишком маленькой готовить не сможешь.

Ответы22886

31 мар, 12:51 476 122886

>>122846
>У всех бытовых плит мощность примерно одинаковая
Именно поэтому в 80-х на плиту с духовкой тянули 2,5кв.мм меди (или 4кв.мм люминий) т.к. в сумме все конфорки + духовой шкаф потребляли 5,5кВт*ч и конфорки разогревали сб 20мин, духовка минут сорок. А сейчас в среднем варочная поверхность 7-7,5кВт + духовой шкаф 2-2,5
>мощность примерно одинаковая
5,5!=9,5, так что может это ты ебанулся?

Ответы22929

31 мар, 12:55 477 122890

>>122817
Кого ебет что ты там готовишь? Разделил мощность на напряжение, получил ток, выбрал сечение и автомат. Заебал уже ебать мозги, полтреда хуйню несешь, надеюсь твоя плита тебя уебет однажды и ты башкой припечатаешься к разогретой конфорке.

Ответы22929

31 мар, 13:06 478 122894

Так, история такова, после того, как я повстречался с управлением ТСЖ, меня спросили, мол почему ты так мало тратишь электроэнергии, что то тут неладное и.т.п. Говорят, что может нам зайти? Ну я рассмеялся, и говорю, чтобы заходили. А сегодня смотрю, у меня счетчик перестал крутиться, менял его года джва назад. Совпадение или счетчики долхо не живут?

Ответы229082291322930

31 мар, 15:16 479 122908

>>122894
Пизда тебе, оштрафуют по пропускной способности.

31 мар, 16:34 480 122913

>>122894
Нет, обычно счётчики работают годами. Конкретно тебе не повезло.

Ответы22919

31 мар, 18:01 481 122919

>>122913
Дело в том, что предыдущий счетчик тоже недолго работал. Совпадение?

31 мар, 19:48 482 122929

>>122886
Ты никогда не будешь использовать всю мощность плиты разом, просто поверь мне.

>>>122890
Двачну адвоката.

31 мар, 19:49 483 122930

>>122894
У меня счетчик энергомера домотал до 19400кВтч и сдох. Даже диодом мигать перестал. Четыре года или около того проработал.

2 апр, 09:58 484 122994

Какая номинальная отключающая способность нужна для автоматов в новостройке? 4.5 кА хватит, или лучше 6?

Ответы23068

2 апр, 17:20 485 123068

>>122994
Если по уму то петлю тока надо мерить, но скорее всего там никаких великих амперов не будет.

Промсерии увожают за более лучший конструктив, а не то чтобы лишь за то что его можно ставить в метре от здоровенного трансформатора.

3 апр, 05:20 486 123079

>>122242
А чому нет?
Его мощность, например, 1 кВт. За 600 часов соответственно он столько и сожрёт.

3 апр, 05:24 487 123080

>>122718
Как раз на плиту не менее 6мм^2 и нужно. Но я себе в квартиру при замене вёл 3*4. Ебал я их 6 квадратов покупать и тянуть.

103 Кб, 720x1280
3 апр, 05:45 488 123081

>>122764
>10 кВт плита на 6 кв мм
У меня для тебя плохие новости.
Можешь заранее кинуть и 25 мм^2, вдруг ещё пижже плиты станут.

Ответы230822313723138

3 апр, 06:09 489 123082

>>123081
С температурой проводника не угадал. Надо 50 градусов ставить.

А вообще, если уж дрочить на мощность своих варочных панелей, то и подключать их надо на три фазы и мозг не ебать.

Ответы2308923092

3 апр, 07:57 490 123083

Аноны, прошу, подскажите по входному УЗО. Это правда, что входное УЗО должно быть на ступень выше входного автомата? Т.е. если у меня входной автомат 50А, то УЗО которое после него должно быть 63? Если входной автомат (просто для примера) 32А, то УЗО должно быть 40А. Если это правильно, то почему так?

Ответы23086

3 апр, 09:28 491 123086

>>123083
По производителю рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного. (FAQ)
Все остальное от уровня паранои и хреносозидательства
>правда, что входное УЗО должно быть на ступень выше входного автомата?
хоть на три ступени, главное не меньше

3 апр, 10:27 492 123089

>>123082
Ну, братишка, это проблематично. Проще нахуй моду почистить этот раздел от порвавшегося порашника.

3 апр, 10:47 493 123090

Вешать 3 автомата 16А на УЗО 40А это сильное преступление? Учитывая, что вряд ли все 3 автомата (на которых обычные розетки, для компов, телевизоров и пр.) буду работать на полную мощность одновременно.

Ответы23093

3 апр, 12:15 494 123092

>>123082
Точно 50? Недавно какую-то литературу по этому вопросу листал, там 70 было.

Алсо откуда коэф мощности .9? На чисто активных нагрузках .99 будет.

Ответы23110

3 апр, 12:17 495 123093

>>123090
Ответ во втором предложении.
Только если пользователи не склонны всюду утюги и чайники с фенами и прочим подобным понапихивать.

Ответы23094

3 апр, 12:57 496 123094

>>123093

Блядь, ну почему нормальные производители не делают 50А УЗО? Только обоссаные ИЕКи, которые стрёмно ставить.

Ответы2309723133

3 апр, 13:17 497 123097

>>123094
А насколько делают? Более мощные сильно дороже?
Алсо у тебя пользователи таки будут по два чайника втыкать разом?

3 апр, 21:53 498 123110

>>123092
70 это эксплуатационный предел для ПВХ изоляции. Зачем насиловать провод/кабель?

Ответы23130

4 апр, 07:30 499 123130

>>123110
Затем что задачи разные бывают.

Ответы23156

4 апр, 07:48 500 123133

>>123094
во-первых, можно тупо везде ставить 63А. на него обычно самая ходовая цена.
а во-вторых, у ИЕКа механические УЗО очень даже норм.

Ответы23325

4 апр, 08:43 501 123137

>>123081
Что за приложение?

Ответы23138

4 апр, 08:45 502 123138

>>123081
>>123137
Нашел, мобильный электрик похоже.

4 апр, 16:05 503 123156

>>123130
Да, бывают. Но дома лучше поберечь проводку, ИМХО.

6 апр, 00:18 504 123234

анон! я как-то купил за 10 центов по акции светодиод на 10W и вот в коридоре лампочка стала мигать и я надумал его использовать, нужен драйвер 10W, я нашёл 3 штуки и не знаю какой выбрать
https://ru.aliexpress.com/item/DC-20-40V-10W20W30W50W-300mA-600MA-900MA-1500MA-Power-Supply-Floodlight-LED-Driver-light-Transformer-IP66/32799752450.html
https://ru.aliexpress.com/item/LED-Driver-1500mA-900mA-600mA-300mA-Lighting-Transformers-100V-265V-to-DC20-38V-Power-Adapter-For/32801472483.html
https://ru.aliexpress.com/item/LED-Driver-10W-20W-30W-50W-Adapter-Transformer-AC100V-265V-to-DC-20-38V-High-Quality/32747274328.html
и ещё насчёт охлаждения, сильно ли диод на 10W греется? может ему куска металлического уголка достаточно?

7 апр, 22:35 505 123324

>>122820
Ты где распайки НЕ ОГНЕУПОРНЫЕ то видел, хуесосина? Ты с усраины что ли?

Ответы23410

68 Кб, 450x302
7 апр, 22:37 506 123325

>>123133
>у ИЕКа механические УЗО очень даже норм
Толстовато

Ответы23388

8 апр, 12:44 507 123355

>>122499
Таки присунул щупы к фазе и контакту земли в розетке - напряжение такое же, как у фазы и нуля. В розетке есть желто-зеленые провода, в щитке тоже, соединены с корпусом. Это значит, у меня есть заземление и с ним все в порядке? Электричество в квартире не пропало.

8 апр, 13:38 508 123358

>>122499
У мультиметра входное сопротивление при замере напряжения будет от 1 МОм у классического 830-типового до 10 МОм у нормальных.
При втыкании такого в розетку с 220 В ток будет 220 мкА.
То есть защита не сработает.

538 Кб, 1330x2364
9 апр, 05:21 509 123383

Суп электрач мур-мур-мур-мур.
Живу в зажопинске (сургут) в чёртовой хрущобе с советскими розетками и наш быдло-барак с роду и по сей день земли не имел. Залез в эл.быт.щит у себя на этаже и увидел вот такую хуйню (пикрелейтед) желто-зелёный проводник (от кабель-канала местного провайдера) прикручен на арматуру щита омедненным болтом. Это что, он так заземлил своё оборудование? И еще рядом какие-то алюминивые проводники также закручены на арматуру болтом. Не успел разобрать откуда идут алюминивые проводники на арматуру, быдло-соседи ебанутые очень нервничают когда кто-то открывает скрипящую дверцу щита и выскакивают со своей конуры с разборками мол "хуле ты там забыл". Что эта за хуйня может быть, анон?

Ответы2341623418

9 апр, 08:58 510 123388

>>123325
ну да, я как-то забыл, что в интернетах ИЕК==говно.
главное АББ проф.серий и шнайдер не ниже акти9.

9 апр, 16:15 511 123410

>>123324

Долбоеб, о том и речь. Я сам не понял, где этот мудило нашел не огнеупорные.

9 апр, 17:41 512 123416

>>123383
Зануление

9 апр, 18:30 513 123418

>>123383
Алюминиевые - это нули ваших квартир. То что провайдер кинул землю на корпус - норма, у вас глухозаземленная нейтраль, заземление кидается на корпус, так же, как и ноль, только под разные болты

Ответы23427

74 Кб, 736x736
9 апр, 19:40 514 123427

>>123418
>заземление кидается на корпус, так же, как и ноль
Потом гнилой алюминиевый ноль в вводном щите дома отгорает нахуй и жители радуются скачущему, в зависимости от количества и распределения соседских плит и чайников, напряжению и потенциалу на корпусах своих стиральных машинок.

317 Кб, 979x1306
12 апр, 19:59 515 123537

Бамп фап-контентом. Этой розетке можно реально присунуть, да-да.

Ответы23571

2 Мб, webm,
192x144, 1:45
13 апр, 00:38 516 123543

Суп, электрач. Будет простыня, но помоги мне пожалуйста!
Живу в панельной 3-х комнатной хрущёвке. Уже давно (как несколько лет) во всей квартире замечал по мерцающим лампам накаливания хаотичные, несильные, всплескообразные скачки напряжения с интервалами где-то до нескольких раз в час, а бывало и нормально по несколько часов без оных. Потом снизу (по стояку) появился новый быдло-сосёд с мастерами из ближнего зарубежья и начал ебашить капитальный ремонт 24/7 с выносом несущих стен, хуяриньем перфораторами, болгарками, штроборезами и прочими пиздецами в течении 4-х месяцов. Потом еще новоселье 3 недели с орущими бухими личностями, громкой музыкой, передвиганием тяжёлых предметов по ночам и перманентно скулящим блоховозом целыми днями. Но это хуйня всё. Аккурат после этого у меня начал мерцать свет уже с более короткими интервалами до десятков раз в минуту целыми сутками, и я боюсь за свои пуку, плойку, телевизор, монитор, акустику, смартфоны на зарядке и т.п нажитые непосильным трудом. Т.к свет мерцает во всей квартире (люстры от выключателей, светильники от розеток) я пошел смотреть проблему в эл.щит на своей площадке. Увидел что моя нулевая шинка подгорелая, подвигал её немного и свет вообще замигал как при сварке, подтянул крепежные винты на ней, пошевелил снова и свет уже не мигал, но мецание как было, так и осталось. На следующий день вызвал электрика по объявлению из гуглорекламы (у них там свой сайт "единая служба электрикоков"). Пришел, глянул нулевую шинку, говорит все нормально с ней и так сойдет, пошатал её, переставил концы проводников в нормальные отверстия и затянул зажимные винты Потом я сказал чтобы отрывал нахуй пломбу от счётчика и посмотрел контакты, там он затянул ослабшие контакты, но свет блядь все равно как мерцал так и продолжил мерцать. Он где-то услышал, что искрит мой вводной автомат (iek 40A), снял его и соединил проводники напрямую зажимом ЗИС, сказал теперь точно дожно быть всё в порядке, но нихуя проблема осталась. Короче, он развёл руками, я оплатил ему 1килорубль за работу и он съебал в закат. Анон, что теперь делать? Я бы конечно обмазался охуенными сетевыми фильтрами (APC SurgeArrest), UPS'ами-Online с двойным преобразованием, какими-нибудь стабилизаторами охуенными, но у нашего советского дома нет нормальной системы заземления с уравненными потенциалами и поэтому все эти меры защиты сводятся к нихуя. Застраховать электроприборы тоже везде наёб и хуйня. Переехать нет никакой возможности как и сидеть на бензогенераторе или солнечных батареях. Как жить то теперь блядь? Электрики УК хуй будут стояк проверять и не пойдут искать неисправность в главную щитовую в подвале, пидоры они все!

2 Мб, webm,
192x144, 1:45
13 апр, 00:38 516 123543

Суп, электрач. Будет простыня, но помоги мне пожалуйста!
Живу в панельной 3-х комнатной хрущёвке. Уже давно (как несколько лет) во всей квартире замечал по мерцающим лампам накаливания хаотичные, несильные, всплескообразные скачки напряжения с интервалами где-то до нескольких раз в час, а бывало и нормально по несколько часов без оных. Потом снизу (по стояку) появился новый быдло-сосёд с мастерами из ближнего зарубежья и начал ебашить капитальный ремонт 24/7 с выносом несущих стен, хуяриньем перфораторами, болгарками, штроборезами и прочими пиздецами в течении 4-х месяцов. Потом еще новоселье 3 недели с орущими бухими личностями, громкой музыкой, передвиганием тяжёлых предметов по ночам и перманентно скулящим блоховозом целыми днями. Но это хуйня всё. Аккурат после этого у меня начал мерцать свет уже с более короткими интервалами до десятков раз в минуту целыми сутками, и я боюсь за свои пуку, плойку, телевизор, монитор, акустику, смартфоны на зарядке и т.п нажитые непосильным трудом. Т.к свет мерцает во всей квартире (люстры от выключателей, светильники от розеток) я пошел смотреть проблему в эл.щит на своей площадке. Увидел что моя нулевая шинка подгорелая, подвигал её немного и свет вообще замигал как при сварке, подтянул крепежные винты на ней, пошевелил снова и свет уже не мигал, но мецание как было, так и осталось. На следующий день вызвал электрика по объявлению из гуглорекламы (у них там свой сайт "единая служба электрикоков"). Пришел, глянул нулевую шинку, говорит все нормально с ней и так сойдет, пошатал её, переставил концы проводников в нормальные отверстия и затянул зажимные винты Потом я сказал чтобы отрывал нахуй пломбу от счётчика и посмотрел контакты, там он затянул ослабшие контакты, но свет блядь все равно как мерцал так и продолжил мерцать. Он где-то услышал, что искрит мой вводной автомат (iek 40A), снял его и соединил проводники напрямую зажимом ЗИС, сказал теперь точно дожно быть всё в порядке, но нихуя проблема осталась. Короче, он развёл руками, я оплатил ему 1килорубль за работу и он съебал в закат. Анон, что теперь делать? Я бы конечно обмазался охуенными сетевыми фильтрами (APC SurgeArrest), UPS'ами-Online с двойным преобразованием, какими-нибудь стабилизаторами охуенными, но у нашего советского дома нет нормальной системы заземления с уравненными потенциалами и поэтому все эти меры защиты сводятся к нихуя. Застраховать электроприборы тоже везде наёб и хуйня. Переехать нет никакой возможности как и сидеть на бензогенераторе или солнечных батареях. Как жить то теперь блядь? Электрики УК хуй будут стояк проверять и не пойдут искать неисправность в главную щитовую в подвале, пидоры они все!

Показать весь текст
Ответы2355924215

13 апр, 12:22 517 123559

>>123543
Отгорает не у тебя (не только у тебя, в крайнем случае). Запиливай себе автомат назад, отключай квартиру и чини ноль чтобы было максимально кошерно в твоей ситуации. Я у себя вообще нулевую планку устранил, применив двухполюсные автоматы.

У автоматов обычно клеммники намного более лучшее исполнение имеют чем у обычных, распространённых клеммников.

Можешь поставить хуету, отключающую квартиру при повышении-понижении, чтобы техника по пизде не пошла при финальном отгорании.

И с пломбами что-нибудь сделай. Может быть можно сделать что-нибудь лучше чем сказать им что какие-то маньки-интернетчики лазили, ты за ними проверил и обнаружил проёб пломбы, чтобы они не сильно причитали при оформлении всей хуйни.

Ответы23573

13 апр, 20:33 518 123571

>>123537
Все эти фишки говно собачье, рот их ебал

Ответы23599

13 апр, 21:02 519 123573

624 Кб, 1330x2364513 Кб, 1330x2364504 Кб, 1330x2364450 Кб, 2364x1330

>>123559
>Можешь поставить хуету, отключающую квартиру при повышении-понижении, чтобы техника по пизде не пошла при финальном отгорании.

Ну без земли в моём случае можно поставить разве что реле напряжения (ты имел ввиду).

>чтобы техника по пизде не пошла при финальном отгорании

Думаешь проблема в общем стояке и возможно скоро может отгореть?

А если напряжение перманентно быстро (миллисекундно) скачет до десятков раз в минуту -/+5-10-15 Вольт в пределах ГОСТ (198-242V) чувствительная техника (пекарня, плойка, телевизор, монитор, акустика, смартфоны на зарядке и т.п) не выйдет из строя? У меня есть цифровой вольтметр, но скорость времени измерения у него раз в секунду, а нормальный осциллограф стоит неприличных денег для рядового гражданина этой страны. Вольтметром мониторил в разное время суток, в основном напряжение плавает от 210V и до 235V.

На 4-м пикрелейтед отгорел какой-то защитный нуль на арматуре, проводник идёт от моего счётчика до ореха и до контакта с гайкой.

Ответы235772360024215

13 апр, 23:34 520 123577

>>123573
Да, реле напряжения навроде узм51м.

У тебя вполне реально вместо этой ебучей шинки поставить орех. Алюминиевым жилам в этой хуйне рано или поздно настанет пизда.
Может быть можно как-нибудь пиздаче и надёжнее, но надо думать.
Раз как ты описываешь - электрик её шатал и свет вообще сильно замыргал - то частично дело в ней.

Она какой-то коричневой хуйнёй уделана потому что что-то уже горело при тебе или такую изначально поставили?

На твою часть проводки где может ноль отгореть сосед не должен был никак повлиять, зато на все возможные соединения от стояка до вру в подвале - очень даже.
Ящитаю что от таких перепадов не должно ничего выпилить так уж, но жизнь это им точно не продлит.
Стоит померить напряжение между нулём и каждой фазой и до кучи между фазами, особенно вечером, в пике нагрузки, когда напряжение сильнее всего падает и когда скачки-перепады прут.

Автоматы бывает сами шумят конечно, но вряд ли он был причиной перепадов. Автомат обратно бы поставить, если он исправный.

Чёрное соединение на корпусе щита - это ноль между орехом стояка и твоим счётчиком? Если не между - то похуй, пусть чернеет, это заземление/зануление корпуса щита. Вообще это конечно нихуя не норма. Алсо он от корпуса до чёрной жилы идёт? Пиздец омск.

Вообще что за ёбень там вверху? Похоже это что-то из разряда тех самых легендарных реконструкций в исполнении джамшутов, когда они все уходящие в квартиры провода наращивают на сизах.

Ответы2357824215

13 апр, 23:36 521 123578

>>123577
Забыл добавить. Тебе надо запилить план, купить материалы и найти электрика который могёт сделать всё по плану без "да это нахуй не надо, я скозал".

Ответы24215

14 апр, 18:30 522 123599

>>123571
Просто ты хороших не юзал. Тот пикрил фирмы PCE на 125A, стоит 7500 деревянных (сейчас уже, видимо, больше).

14 апр, 18:37 523 123600

>>123573
Начни с себя с замены проводов на медь и автоматов на нормальные хотя бы в своей ветке щита. Тебе алкоиваны поставили автоматы на 25А, советский люминь этого не выдержит и наебнётся, в случае чего. Можешь аккуратно идовести медью до распредкоробок в своём хруще, а там винтовыми клеммани присоединиться к имеющейся проводке.

Убервариант: поменяй всю проводку нахуй. Чтобы стены не долбить, можешь ретрокабелем на роликах проложить (если тебя внешний вид такой провдки не смущает).

15 апр, 23:37 524 123636

ВВГ-нг-лс можно же тянуть без кабель канала? Что за странный ВВГ я купил, разрешен для наружной проводки, но разве ПВХ изоляция не боится света?

16 апр, 15:06 525 123662

Кто будет пилить перекат?

68 Кб, 600x472
17 апр, 09:23 526 123696

Господа эксперты, есть дом в Гатчинском районе ДС2
И там рубанули электричество. Подозреваю, что за неуплату (т.к. я не платил, лол).
Но раньше платили другие люди, которых уже нет (померли).
А я вообще хер знает, в какую организацию обращаться или хотя бы как узнать размер долга.

За свет в квартире я плачу в Петроэлектросбыт. А какая организация поддерживает Ленобласть?
Подскажите, люди добрые.
Ну и какие доки нужны для того чтобы узнать размер долга? Желательно онлайн (если такое бывает)

Ответы237022370423727

17 апр, 11:13 527 123702

>>123696
Сука 6 дней работать ебучий первомай нахуй он нужен

Ответы23705

17 апр, 14:19 528 123704

>>123696
блять, первая полезная картинка за весь тренд!
добра тебе и решения проблем с лепездричеством, анон!

17 апр, 15:19 529 123705

>>123702
А я отпуск как раз взял на длинную неделю, лол.

18 апр, 00:01 530 123721

>>122587
Пиздец, а не проще взять и купить клещи за 900 рублей и 1-3 гильзы по 7 рублей каждая, чем ебаться со всей этой хуйней?

68 Кб, 450x302
18 апр, 00:02 531 123722

>>122607
>вага на стиралку

Ответы23734

18 апр, 00:03 532 123723

>>122611
> пластик же горючий нельзя его
>гофра

18 апр, 08:49 533 123727

>>123696
Бамп вопросу

18 апр, 13:49 534 123734

>>123722
Ставил сегодня ваги на сварочник, автомат 25 А, чтобы не выбивало, несмотря на советы знатоков ставить 32.

Ответы23802

57 Кб, 400x300
20 апр, 00:08 535 123802

>>123734
Ну удачи, хуле

Ответы23817

20 апр, 14:09 536 123817

>>123802
Удача не нужна, когда оборудование обслуживается.
Приехал и раз-раз вилкой гарь отчистил и всё починил. Времянка для шабашников, которые пару часов в день работают, так что сгорать будет долго.

23 апр, 17:26 537 123916

>>117256 (OP)
Двач, помогай.
Сгорели 3 лампочки в потолке (одна из них была галогеновой с защитой), вытащил светильники.
Купил светодиодные лампы, прикрути на скрутки, кажется нормально.
Включаю - не горит. Ну почему не горит то?
Схема подключения не та?
Хуево прикрутил, купить клеммы?
Выключатель ебет мозги?
Оборвался провод, разбирать потолок?

1,1 Мб, 2592x1936
25 апр, 00:07 538 123987

Сап электрикам! Оцените сборку щита на 24 модуля. Ввод в подъезде 63а. Двушка новострой.

Ответы24037

25 апр, 23:55 539 124029

20 Кб, 692x41325 Кб, 886x350

Анон, имею на кухне в новостройке подключение по схеме 1, провод проведен и заштукатурен, хотелось бы с наименьшими потерями поставить еще одну лампочку с выключателем, сработает ли моя схема 2, или земля на люстре обязательна?

Ответы24037

26 апр, 08:13 540 124037

>>124029
твоя схема понятна почти нихуя.
если новая лампочка управляться будет с того же выключателя, что и старая - параллель от старой лампы (все три провода, на вагах)
если нужно новое управление - тяни от выключателя новый провод (3х1.5)

>>123987
мало узо. добавь еще одно или из под узо выкини что-нибудь.

Ответы24040

26 апр, 08:41 541 124040

>>124037
Хочу добавить новую лампочку на этот же выключатель, но выключатель поставить двухклавишный.

Ответы24055

26 апр, 12:40 542 124055

>>124040
т.е. новый выключатель. так как выключатель - это не дырка в стене, а набор контактов (в дырке)
тебе нужен дополнительный выключатель в старой дырке, а это (см мой ответ выше) - новый провод к новой лампе

29 апр, 13:34 543 124168

>>117256 (OP)
В ра молчат, переспрошу тут.
Я тут разжился USB-Ir конвертером и решил поправить часы в счетчике ибо они спешат на 3 часа. С одной стороны у меня с 8 вечера начинается отсчет по ночному тарифу, а с другой стороны в 6 утра когда ебащит проточник и чайник, считает уже по дневному. Так вот, не посадят ли меня на бутылку за такие действия?

Ответы24190

30 апр, 12:42 544 124190

>>124168
Хуй его знает, спроси в https://2ch.hk/wrk/res/1202005.html (М) может там кто-то с ними и с системой дело имел.

415 Кб, 1330x2364
30 апр, 13:18 545 124193

Вопрос чайника, многоуважаемые специалисты. Выполнялась недавняя модернизация стояков панельной вторички и я снял вот эту схему (пикрелейтед) с обратной стороны щита. Я так понял теперь ждать только своего собственного заземления в обоссаном, деревянном хуящике в глубину на 2 метра без сопротивления.

Ответы24194

30 апр, 13:41 546 124194

>>124193
TN-C на пике. Нихуя не ждать, так и дальше будет. Сэкономили на одной жилке, сохранив заветы дидов по идеологической чистоте рабоче-защитного нуля.
Алсо вопрос немного не понятен, раз всё осталось по старому.

30 апр, 23:57 547 124215

459 Кб, mp4,
176x320, 0:4415,2 Мб, webm,
1280x720, 1:36

>>123543
>>123573
Суп. В общем это снова я (уже с месяц болею тут каким-то орз-чахоткой и не могу нихуя делать). Простите.

>>123577
>Вообще что за ёбень там вверху? Похоже это что-то из разряда тех самых легендарных реконструкций в исполнении джамшутов, когда они все уходящие в квартиры провода наращивают на сизах.
>>123578
>Забыл добавить. Тебе надо запилить план, купить материалы и найти электрика который могёт сделать всё по плану без "да это нахуй не надо, я скозал".

На этот раз вызвал я уже серьёзного, занятого дядьку-электромонтёра из газпрома, предварительно втарившись (в энергосфере) с аналогичными номиналами автоматами abb (поди палёными) и новой нулевой шинкой из латуни с тупыми винтами чтобы не прорезало проводники. Он всё это говно вмонтировал, везде всё осмотрел в щите, сверху, где был мой нарост на сизе, он отхуячил кусок горелой фазы с колпачком и нарастил новые проводники на гильзах зажав пресс-клещами, сказал больше ноу проблем 100%, железнобетонно. Я заплатил ему 3к и он съебался в закат приговаривая, что всё теперь заебись, сынок. Но сука, свет как мерцал в квартире так и продолжает мерцать, мигать, моргать, я ебал всё!
Вопрос: можно ли цепануть новый автомат и от
щита в ко мне в комнату новой медью через гофру ебануть новую розетку? Мерцать не будет? Замену всей проводки я не потяну т.к ремонт не планируется, хата не моя, а я лишь долевой собственник и я бич-хикка. Или как вариант выцепить ЖЕК'овского электрика, забашлять ему денег чтобы он в ВРУ провёл ревизию, перецепил меня на другую фазу или стояковый ноль проверил.

Ответы24223

1 мая, 09:43 548 124223

>>124215
По фазам померь напряжение во время моргания и в спокойном состоянии. И в моменты максимального и минимального потребления (вечер и сильно ночью или днём), если они не совпадают с морганием. У меня пик потребления по падению напряжения наблюдался на 7 часов вечера.

Я бы выбрал не ебать себе мозги общением с жэу, а поставить узм51 или аналог и ждать алах-бабах, хитро улыбаясь.
Если будешь съёбывать с того жилья узм можно снять, поставив автомат или клеммник.

Ответы24224

1 мая, 09:47 549 124224

>>124223
И да, раз он починил тебе нулевую шинку, шатание которой провоцировало моргание света и таки моргание идёт из вру то добавление новой линии не решит проблемы.

2 мая, 18:32 550 124268

Мимохуй пришел за платиновыми советами. максимум который я делал с электрикой, это перепаивал конденсаторы на мертвой плате, лель.
Хочу поменять на даче проводку, с алюминиевого говна, которое старше меня, на что-нить более менее нормальное.
Планирую сгонять в местное облкомунэнерго, и договориться чтоб мне поменяли счетчик на двухтарифный => повесить его на электро столб перед домом(видел по деревне в новые дома ставят в антивандальные коробки с окошками для снятия показаний), а домой завести только линию в шкафчик с автоматами. А со шкафчика уже своими силами развести.
Накидайте в меня слов умных, загуглив которые, я пойму что мне надо примерно, какие эти шкафчики бывают, какие соединители смотреть и что не делать ни в коем случае, когда всякие долбаебы пытаются это делать своими руками(ололо, примотай старый алюминий с новым медным кабелем). Электро нагрузки почти никакой, разве что думаю на крыльцо для бытовых нужд вывести розетку посерьезнее и заземлить её (возможно буду с пруфами забивать под это дело медные пруты в землю(или варить триножники из арматуры, которые потом заржавеют через год), а тред будет с этого ололокать)

Хочу уложиться тысяч в пятнадцать, край двадцать. Проводки метров 70 насчитал. Денег лишних почти нет, еще и ремонт надо делать мамке в квартире.

Блять проторчал все выходные с лопатой и граблями, а хотел поскролить строительные форумы, завтра по пути на работу перечитаю тред, может это все тут по есть, а я мудак в торопях не стал читать. В шапке изи гайдов не нашел.

Ответы24271

2 мая, 19:43 551 124271

>>124268
В общем так, примотай медь к старому алюминию, но не просто примотай, а через орехи. Вангую, у тебя хороший алюминий 3-4 квадрата в двойной изоляции. От столба до дома у тебя будет СИП, стоит копейки, бери сразу трёх жильный, третью жилу не трогай. СИП и в африке СИП с ним не проебёшься. По поводу кабеля бери ввг-нг-лс который сделан по ГОСТу, а то ушлые пидорашки придумали ВВГнг-бм-LS (это так ПУНП маскируют) и бери с собой линейку, кусачки и магнит, проверить сечение, и вообще медь ли это. С заземлением не заморачивайся, бесполезно и не нужно, а вот дифавтомат в ванную и на улицу поставь.

Ответы24345

4 мая, 12:54 552 124345

>>124271
>С заземлением не заморачивайся, бесполезно и не нужно
Хуя толстота пошла

Ответы24353

4 мая, 23:40 553 124353

>>124345
>Хуя толстота пошла
Как твоя жена прям, если он сделает ТТ в своей деревне, что случится если отгорит ноль? А что случится со всеми электроприборами в доме после удара молнии? Его заземление будет единственным на линии, ТТ имеет смысл делать если у всех соседей стоит нормальное заземление.

8 мая, 08:05 554 124503

Аноны, выручите советом пожалуйста.
Имеется старая советская розетка 6А, и старая же алюминиевая проводка.
В ближайшее время нагрузка на неё увеличится до 2-3 кВт. Т.к. не хочется использовать всякие тройники/переходники под евро, розетку явно нужно менять.
Проблема в том, что, как пишут в интернетах, через некоторое время начинается т.н. утечка металла, и винтовой контакт в розетке ослабевает. Т.е. нужно раз в полгода соединения протягивать. Розетка находится в оч неудобном месте, плюс я могу тупо забыть.
Вот я и хочу спросить, может человечество придумало что-то более надежное, чем зажимное соединение? В гугле ничего путного найти не получилось.

Ответы2450424515

8 мая, 08:17 555 124504

>>124503
> может человечество придумало что-то более надежное, чем зажимное соединение
сварка
> В гугле ничего путного найти не получилось.
плохо искал

если серьезно, то проблема не в контактах розетки (хорошую розетку хорошо затянуть на люминии и пару лет можно не лазить туда, если не больше). проблема в том, что проводка говно, а ты там майнить собрался. тут тебя розетка не спасет.

Ответы24506

8 мая, 09:00 556 124506

>>124504
Там провод 2.5 мм2. Это сечение выдерживает ток 16А, и мощность до 3.5 кВт. Но, только при условии нормального контакта.
>хорошую розетку хорошо затянуть
Хорошие розетки - это какие?

Ответы24508

8 мая, 10:18 557 124508

>>124506
> Там провод 2.5 мм2. Это сечение выдерживает ток 16А, и мощность до 3.5 кВт. Но, только при условии нормального контакта.
> Имеется старая советская розетка 6А, и старая же алюминиевая проводка.

найди там хороший контакт. сгнило давно уже все, в т.ч. в коробках. работать-то будет, но недолго - где-нибудь да отгорит. 3кВт - это даже для меди 2.5кв хорошая нагрузка (но все в пределах допустимого).

>>124506
> Хорошие розетки - это какие?
известного производителя, не самая днищевая линейка.

8 мая, 12:15 558 124515

>>124503
Можешь отдельную линию хуйнуть, если обстановка позволяет.

Тред утонул или удален.
Это копия, сохраненная 5 декабря 2018 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

« /dom/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion