М.Двач / Домострой

Этого треда уже нет.
Это копия, сохраненная 29 апреля 2016 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

242 Кб, 1280x960

Электрика #10 (Юбилейный) 08 Авг, 07:28 #62522 В конец треда | Веб

Итак, продолжение сериала СКРУТКИ против ВАГИ. Поможет ли трансформатор тока с подстанции 35кВ измерить ток в розетке? На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель? Нужно ли УЗО если нет PE? Чем пропаивать скрутки на алюминиевом проводе? Трёхполюсный автомат нужен чтобы выключать фазу, землю и ноль? Всё это вы можете узнать в предыдущих сериях.

Ссылки на предыдущие тренды:

Архив первых трёх трендов:

https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU

Электрика #4 http://arhivach.org/thread/37415/
Электрика #5 http://arhivach.org/thread/44588/
Электрика #6 http://arhivach.org/thread/56137/
Электрика #7 http://arhivach.org/thread/70801/
Электрика #8 http://arhivach.org/thread/81451/
Электрика #9 http://arhivach.org/thread/89151/

Ответы>>62533>>63423>>64320>>64363>>64611>>65668>>65823>>65838>>66076

08 Авг, 07:32 #2 #62526

заходим, анончики, снимаем трусы спецовки, наливаем водку чаёк и начинаем срач душевно общаемся

08 Авг, 13:05 #3 #62532

Здравствуйте,меня зовут Додик и я наркоман.

08 Авг, 15:12 #4 #62533

>>62522 (OP)

На пике Уфа?

Ответы>>62539

08 Авг, 19:10 #5 #62539

>>62533
Пенза.

08 Авг, 21:38 #6 #62546

А действительно, нужно ли узо если нет pe ?

Ответы>>62552

08 Авг, 23:46 #7 #62552

>>62546
http://www.youtube.com/watch?v=0GRXJfo87LA

Пьер Д,ачелло 11 Авг, 07:55 #8 #62681

кто может внятно ответить на вопрос
какая разница между капиллярным термостатом и биметаллическим?
почему в электрокотлах и прочих нагревательных установках стоят именно капиллярные, а биметаллические в утюгах например? надежность? гистерезис? скорость срабатыванию? что главное? или тупо традиции? хочу сделать блок управления ТЭН в твердотопливном котле, есть магнитный пускатель, контактор, он будет включать ТЭНы, а его обмотку термостат установленный на стенке теплоаккумулятора, что выбрать?

Ответы>>62683

11 Авг, 08:07 #9 #62683

>>62681
ня
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Air-Thermostat-Mechanical-Thermostat-Room-Temperature-Controller-Central-Air-Controller-for-Homeuse-SG-2000/32230432514.html

Ответы>>62694

11 Авг, 11:45 #10 #62694

>>62683
эй школьник, вопрос жопой читал? в чем разница между разными типами термостатов? и какой будет лучше в данном случае?

Ответы>>62701>>62722

11 Авг, 12:36 #11 #62701

>>62694
Ты ахуел что ли, пизда? Я тебе ссылку дал, не судьба прочитать то, тупая шлюха?
Нахуй иди, помогать ему ещё.

Ответы>>62705

11 Авг, 12:47 #12 #62705

>>62701
поясню твою тупость на примере:
его спросили,что лучше на самодельный трактор поставить, бензиновый двигатель или дизель? а она и говорит: на газпроме продают очки водителя

11 Авг, 15:43 #13 #62722

>>62694
> какой будет лучше
мудак тупорылый, тебе ссылку дали, вот он и будет лучше, а не то говно, которое у тебя там дома есть, поссал тебе в харю кароч.

Ответы>>62761

sage 11 Авг, 18:14 #14 #62730

Самый ебанутый тред.

Ответы>>62741

11 Авг, 19:40 #15 #62741

>>62730
это еще ваги не вспомнили. а какой тут срач был по поводу много/монопроволочных проводов, просто закачаешься.

66 Кб, 720x540

12 Авг, 07:16 #16 #62761

>>62722
школьник, ты даже не понимаешь сути вопроса, хотя ладно, снизойду до объяснений, то говно что ты предложил имеет диапазон регулирования от 10 до 30 градусов, а мне нужен термостат с пределами от 0 до 100 градусов, так как стоять он будет не в комнате, а на теплоаккумуляторе

12 Авг, 12:56 #17 #62774

Подскажите можно ли использовать диммер для встраиваемых светодиодных ламп ?

Ответы>>62792

12 Авг, 17:17 #18 #62792

>>62774
есть специальные диммеры для светодиодных ламп, есть диммируемые лампы - на них можно ставить обычный, не хитровыебанный диммер. кури инструкции на свои диммер и лампы, там всегда все написано.

91 Кб, 489x604

18 Авг, 14:28 #19 #63279

Планирую отказаться от люстр в пользу светодиодных светильников в натяжном потолке. Правильно ли я рассуждаю, что лучше заложить чуть больше, чем требуется (например, 5 светильников с лампами по 6 Вт на 4,5 квадратных метра санузла), и потом всегда чуть урезать это диммером, чем недозаложить и мучаться потом с сумраком?

Ответы>>63284>>63300>>63324

18 Авг, 16:03 #20 #63284

>>63279
>5 светильников с лампами по 6 Вт на 4,5 квадратных метра
Загорать собрался под ними? Воткни пару 24вт лучше.

18 Авг, 16:33 #21 #63288

А меня интереует можно ли гостиную-спальню в новой однушке осветить светодиодами по периметру полностью? Ну пару бра еще обычных. Мне так не нравятся эти споты...
В похожей по площади комнате у меня 4 75 ваттных обычных лампочек. Если что то надо писать есть настольная и освещения вполне хватает.
И еще не будут ли светодиоды слепить когда буду за компом сидеть? Сейчас ведь люстра освещает сзади-сбоку.

25 Кб, 800x527

18 Авг, 18:18 #22 #63300

>>63279

Ну всё правильно, 400 люкс, самое оно.

18 Авг, 21:49 #23 #63324

>>63279
Хуй его знает, анон. Я эти точечные хуеты в рот ебал. Лучше чего-нить дающее ровный свет.

Этот мудак хоть и полный петух, но тут я с ним согласен.
http://www.youtube.com/watch?v=1tJonFJgKPo

75 Кб, 600x480

19 Авг, 02:23 #24 #63350

Ищу светильник для галогенных ламп мощностью по 250 ватт каждая, на 3 или хотя бы 2 лампы.

На какую примерно цену нужно рассчитывать и по каким критериям выбирать, чтобы все было как на пике? Должен быть отражатель (не особо врубаюсь, что это) и какой-то класс защиты?

Выключатель тоже нужен особенный же?

Олсо может еще на потолок под светильниками нужно слой какого-то материала? Кажется вполне логичным.

Сначала попробвал поставить в старый светильник. Все работало, выглядело замечательно (о да, да - это того стоит), но патроны тупо расплавились и все лампочки упали на пол.

Ответы>>63352

19 Авг, 02:24 #25 #63352

>>63350

>чтобы все было как на пике

чтобы все НЕ БЫЛО как на пике, конечно же

19 Авг, 15:36 #26 #63393

Требуется удлиннить подводящий провод для теплого пола перед его укладкой в ванной, какое соединение лучше использовать? Соединение потом замуруется под плитку, поэтому нужна максимальная надежность.

Ответы>>63395>>63397

sage 19 Авг, 16:39 #27 #63395

>>63393
Загильзовать и запердолить в клеевую термоусадку. Можно в 2 слоя.

19 Авг, 17:07 #28 #63397

>>63393
Еще вопрос, завел в ванную две линии, она 2.5мм на розетки, вторая 1.5мм на теплый пол. Можно ли наебать систему, повесив все это на один 20А дифавтомат и поставив потом на линию теплого пола отдельный 10А автомат?

Ответы>>63405>>63706

19 Авг, 19:09 #29 #63405

>>63397
На 2.5 - 16, можно, но может выбивать оба. Сварка самая надежная.

Ответы>>63415>>63431

19 Авг, 21:23 #30 #63415

>>63405
>На 2.5 - 16, можно, но может выбивать оба. Сварка самая надежная.

Что значит можно, мой юный эксперт?

Всегда ставить на 1.5 10 ампер
На 2.5 16 ампер. Это аксиома. Если вам скажут электрики что норм на 2.5 - 20 ампер. Плюнь в Не образованное лицо!

Ответы>>63429>>63431

19 Авг, 22:15 #31 #63423

>>62522 (OP)
Поставил в ванную светильник люминисцентный. С дросселем ЭПРА боюсь, один раз так ебануло. Пиздец.
Но само собой эти две лампы мерцают. И как-то неприятно. Тут батя говорит, кондер надо ставить. А куда его ставить?

19 Авг, 22:39 #32 #63429

>>63415
Можно ставить автомат после диффа, а не можно 16, там запятая.

4 Кб, 891x75

19 Авг, 22:52 #33 #63431

>>63405
>>63415
А вот на это хватит одной 2.5 линии и 16А дифа?

Заехал сегодня в леруа за автоматами и охуел, ABB 40A 2P стоит что-то около 600 рублей, а ABB 50A 2P 1600 руб(!). Погуглил, в других магазинах на него цены скачут от 1300 до чуть ли не 5к. Это что за пиздец вообще? Почему такая разница в цене между 40А и 50А? Легранд такой же стоит 600.

Ответы>>63441>>63650

19 Авг, 23:49 #34 #63441

>>63431
Минимакс, этм? У автоматов не одна характеристика.
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

Ответы>>63443

19 Авг, 23:55 #35 #63443

>>63441
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12486554/
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12486570/
Ну я так и думал что там еще какие-то характеристики разнятся. Отключающая способность у первого 4.5кА, у второго 6кА.

Ответы>>63445

20 Авг, 00:03 #36 #63445

>>63443
Он мне в качестве вводного нужен, получается, стоит всё-таки его взять?

Ответы>>63447

20 Авг, 00:28 #37 #63447

>>63445
Как выключатель? Возьми выключатель нагрузки iek.

Ответы>>63448

20 Авг, 00:34 #38 #63448

>>63447
> iek
Сейчас такой стоит. Но хотелось бы чтобы он не просто как выключатель был, а защитные функции в себе нес.

Ответы>>63451

20 Авг, 01:38 #39 #63451

>>63448
У тебя 10-ка меди что ли?

Ответы>>63460

20 Авг, 04:37 #40 #63454

Блядь, вот ведь вы тут все уебаны. Обсуждаете какое-то однообразное дерьмо, а на нормальные посты не овтечаете. Идите НАХУЙ

Ответы>>63461

20 Авг, 09:16 #41 #63460

>>63451
На вводе да.

Ответы>>63483

20 Авг, 09:21 #42 #63461

>>63454
Да у нас тут кажется НОЛЬ ОТГОРЕЛ?

20 Авг, 15:10 #43 #63483

>>63460
Лучше брать от 6кА.

24 Авг, 09:32 #44 #63650

>>63431
>>63431
(2000+2000+1500)/220=25A
бойлер, так-то должен на отдельной линии жить со своим автоматом и узо, как и электроплита
>Цены. Это что за пиздец вообще?
либо автомат дорогой серии, или ток кз большой,
либо крымнаш
я охуеваю с цен за иек..

24 Авг, 10:56 #45 #63652

Пилю прохладную, нагрело
Года 3 назад поменял проводку у родителей в многоэжтажном коммиблоке, щит, ясно дело, в квартиру (спиздят же)
Где-то через год спиздили вводнную аабшку из общего щитка, поставил еще одну, спиздили через неделю
Потавил нормальный 2-двухполюсник в домашний щит, на подъездный - иэк, т.к. это говно никому не надо.
А ~неделю назад украли и его, блять, плюс все аналогичное китай-гогно у всего подъезда, оставили только советские черные автоматы
это дно, господа.

Ответы>>63656>>63663>>63664>>63665

24 Авг, 11:22 #46 #63656

>>63652
Нужно было ее до счетчика ставить, а после обычный выключатель нагрузки.

24 Авг, 12:57 #47 #63663

>>63652
Да ну бля, ну нихуя не верю в подобный бред.
Обесточили весь подъезд, а люди сидели у погасших компов и телевизоров, хлопая глазами и пуская слюни?
Видимо весь подъезд это дауны-олигофрены, блять.

Ответы>>63681

24 Авг, 13:29 #48 #63664

>>63652
Хуя се ты фантазёр, случаем не из /ро просочился?

24 Авг, 13:38 #49 #63665

>>63652
А все это время ты двачевал как? Ну ладно, спиздить спиздили, но тебя для этого рубить нужно было. Ты то что в это время делал?

24 Авг, 17:04 #50 #63681

>>63663
снять автомат и соеденить кабели полминуты
кто вышел - "мая из жека, проводим работа, меняем стояка"..
ты реально, блять, думаешь, что кто-то в середине рабочего дня будет рабираться, кто там копается в щитке? 80% на работе, бабкам такой отмаз сканает, еще и спасибо скажут
в 90-2000 черные советские автоматы пиздили, нето что иек

Ответы>>63683

24 Авг, 18:06 #51 #63683

>>63681
Да ну, автоматы пиздить это вообще дно. кому они нахуй нужны.

Ответы>>63687

24 Авг, 19:12 #52 #63687

>>63683
В нашем мухосранске, на городском форуме,
про массовый съем со вторичек только легенды ходят про далекие 90ее, но вот единичные летние треды про то как - приехали из отпуска - холодильник открыть нелья, все по пизде, суки откусили диф.автомат и даже не запитали - проскальзывают.
А вот с полузаселенных новостроях массово пиздили этим летом, тупо кабель кусали, не замарачиваясь откурчиванием..
Плюс на барахолке есть пара барыг которые банчат автоматами и узошками, все разные, многие явно б/у, судя по фоткам.
мыли нехорошие закрадываются..

61 Кб, 1500x1089

25 Авг, 00:05 #53 #63699

Есть один щиток на 22 места, пять из которых заняты под счетчик. Прикидываю, как лучше разбросать проводку по автоматам. Получилось примерно так, осталось два места. Что лучше, разделить совмещенные линии по разным автоматам или поставить на два места реле напряжения?

Ответы>>63701>>64239>>64600

25 Авг, 00:10 #54 #63701

>>63699
Сойдет.
> Что лучше
Воткнуть узм или вводное узо.
Теплый пол в ванной можно на один диф повесить.

Ответы>>63706

25 Авг, 00:35 #55 #63706

>>63701
> Теплый пол в ванной можно на один диф повесить
Через автомат, как я вот тут описал? >>63397

> Воткнуть узм
УЗМ-50М УХЛ4
Такое?

Ответы>>63708

25 Авг, 00:42 #56 #63708

>>63706
> как я вот тут описал?
Типа того.
> Такое?
Я всем 51 беру, но если бабла нет, можешь и 50.

Ответы>>63709

25 Авг, 00:48 #57 #63709

>>63708
Ну там по деньгам разница в 400 рублей, а отличия только в том что там пороги отключения можно настроить?

Ответы>>63710

25 Авг, 00:53 #58 #63710

>>63709
Типа того.
Ряд холодильников сильно не любят напругу меньше 170-180 вольт и тут 51 предпочтительнее, а так на твой вкус. Если сеть городская и стабильная, то все норм будет.

Ответы>>63711

25 Авг, 01:38 #59 #63711

>>63710
Добра и хороших контактов тебе анон

28 Авг, 00:02 #60 #63799

Скоро планирую приступить к монтажу автоматики в щитке, возникли следующие вопросы:
1. В щитке уже стоит опломбированный счетчик и ПОСЛЕ него вводной автомат. Вводной лучше поставить перед счетчиком? Или из опломбированного счетчика уже хуй вытащишь концы?
2. Какой кабель лучше использовать для внутреннего монтажа? В интернете нашел упоминание о многожильном 6мм с опрессовкой наконечниками. Но у меня нет специального инструмента, одножильный 6мм не подойдет?

Ответы>>63801>>63815

28 Авг, 00:08 #61 #63801

>>63799
1 По-хорошему счетчик ессно ставится после вводного автомата и узо и с него уже потом кабель идет в квартиру. Можно переделать, но для этого нужен кужмич из жэка.
2 Одножильный пойдет, только гнуть его замудохаешься. Гибкий юзают как раз из-за удобства разводки.

Ответы>>63802

28 Авг, 00:15 #62 #63802

>>63801
1. Ок, ну в принципе потом переподключить я думаю не сложно будет, просто ебаному кузмичу еще пятихатку нужно будет за ебаный вызов выплачивать.
2. Да я понимаю, просто жаба душит эту обжимку покупать, она же потом валяться просто будет без дела. Круглогубцы есть, с ними авось попроще будет гнуть. Ну и надеюсь что подводки особо много не понадобится.

Ответы>>63803

318 Кб, 768x1024

766 Кб, 1536x2048

28 Авг, 00:40 #63 #63803

>>63802
Моножилой тоже можно красиво все сделать. Было бы желание.

Ответы>>64857

28 Авг, 10:37 #64 #63815

>>63799
>1. В щитке уже стоит
Перед счетчиком по правилам должен стоять выключатель нагрузки, автомат необязательно.
>2. Какой кабель лучше использовать для внутреннего монтажа?
Лучше использовать гребенку, а перемычки из пв-3.

Ответы>>63816

28 Авг, 11:09 #65 #63816

>>63815
> Перед счетчиком по правилам должен стоять выключатель нагрузки, автомат необязательно
Застройщик зачем-то первым поставил счетчик. Ну в общем щитке в коридоре конечно автомат стоит на квартиру, но туда по идее не должно быть доступа у собственников.

> Лучше использовать гребенку, а перемычки из пв-3
Я все-таки ПВ-1 возьму.

Ответы>>63860

29 Авг, 13:51 #66 #63857

Есть кто из РнД? Буду строить каркасник, нужны электрики. Кто рукастых посоветует, чтобы сделали всё чикипуки?

Ответы>>63859

29 Авг, 14:33 #67 #63859

>>63857
https://www.youtube.com/user/culeban
Вот к этому мужику можешь обратиться.

29 Авг, 14:36 #68 #63860

>>63816
>Застройщик зачем-то первым поставил счетчик.
>7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Можешь тыкать.

Ответы>>63885

29 Авг, 19:38 #69 #63885

>>63860
>Ну в общем щитке в коридоре конечно автомат стоит на квартиру

20 Кб, 800x800

29 Авг, 20:53 #70 #63889

Дублирую вопрос из общетреда:
Забыл проложить термодатчик для пикрилейтед. Можно ли будет пользоваться теплым полом без подключенного датчика?

Ответы>>63890

29 Авг, 21:02 #71 #63890

>>63889
Все имхо зависит от модели. Датчики конструктивно могут быть разными и чего там с твоим регулятором будет при его отсутствии - хз.
Не вариант заделать его должным образом?

Ответы>>63895

29 Авг, 22:17 #72 #63895

>>63890
Плитка уже лежит, ломать все - это пиздос

Ответы>>63896

29 Авг, 22:22 #73 #63896

>>63895
2-3 плитки + штраба (если она нужна) это не пиздос, зато работать будет.
При этом плитки можно нежно изъять и потом наклеить.

Ответы>>63897

29 Авг, 22:31 #74 #63897

>>63896
Там не две-три, со стены как минимум 4 и с пола 3. Плюс есть вероятность повредить питающий кабель.
Проще уж этот контроллер вернуть и купить какой-то, который наверняка без термодатчика сможет работать.

Ответы>>63898

29 Авг, 22:33 #75 #63898

>>63897
Я и писал имхо, тк хз как это сделать. Сам из полупроводниковой отрасли и у меня был бы лютый геморрой если б я датчик не прилепил к объекту исследования.
Гугли, я сходу тебе ничего годного не скажу.

Ответы>>63902

29 Авг, 22:56 #76 #63902

>>63898
Ну недеструктивных вариантов пока два
1. Позвонить в магаз, узнать, может ли данный регулятор работать без датчика
2. Я нашел другой регулятор, который точно может работать без датчика.

Ответы>>63905>>64350

128 Кб, 900x856

178 Кб, 900x1251

29 Авг, 23:05 #77 #63903

Сегодня начал монтировать автоматику в счетчике. Судя по всему, особой аккуратности там не будет, ибо теснота ебаная. А, ну и намутил свое первое кз со взрывом, пытаясь проверить фазу на неразведенном ввг. Думал увз пизда, но оказалось отключился автомат на площадке.

Ответы>>63904>>63905>>63925>>63927

29 Авг, 23:08 #78 #63904

>>63903
> увз
УЗМ конечно же

29 Авг, 23:13 #79 #63905

>>63902
Типа того. Пробуй.
>>63903
Пусть теперь кто-то покукарекает про отключение нагрузки вместо автомата и п/п узо на площадке.

Ответы>>63917>>63925>>63927

30 Авг, 09:54 #80 #63917

>>63905
>Пусть теперь кто-то покукарекает про отключение нагрузки вместо автомата и п/п узо на площадке.
У меня когда плитку в ванной мастер ложил, перекрыл по незнанке шпателем дежурную фазу на нуль в проводе для вентилятора, фееричненько так. Отщелкнул автомат ванной комнаты в квартирном щитке, узо на площадке не сработало. Так что зависит от автоматов, имхо.

Ответы>>63920>>63924>>63925

30 Авг, 11:58 #81 #63920

>>63917
А нахуя было оставлять открытую фазу под напряжением?

30 Авг, 12:11 #82 #63924

>>63917
> перекрыл по незнанке шпателем дежурную фазу на нуль
> узо на площадке не сработало
Оно и не должно было...

30 Авг, 13:44 #83 #63925

>>63903
дебил
>>63905
дебил вдвойне
>>63917
феерический дебил

Ответы>>63926

sage 30 Авг, 13:48 #84 #63926

>>63925
Чего сказать-то хотел?

30 Авг, 13:48 #85 #63927

>>63905
>Пусть теперь кто-то покукарекает про отключение нагрузки вместо автомата и п/п узо на площадке.
Специально для таких идиотов как ты и >>63903
существует ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА.

Ответы>>63928

sage 30 Авг, 13:51 #86 #63928

>>63927
Ты хоть понял о чем он написал, идиот?

Ответы>>63931

30 Авг, 15:35 #87 #63931

>>63928
Еще один. У нас тут что, загон для идиотов?

Ответы>>63932

30 Авг, 15:40 #88 #63932

>>63931
Пока рвешься только ты. Видать 1 сентября близко...

Ответы>>63933

30 Авг, 15:41 #89 #63933

>>63932
Пьяный проспится, идиот никогда. Щито поделать.
>Видать 1 сентября близко...
Для тебя то да, значимая дата.

Ответы>>63939

sage 30 Авг, 15:43 #90 #63935

В какой раз убеждаюсь, что практикующих электриков здесь нет, одни диваны и замыкалели проводов без разделки.

Ответы>>63939

30 Авг, 15:47 #91 #63936

Сап, электрик-кун.
Объясни электронубу по такому вопросу: имею варочную поверхность Бош, на ней есть контактная панель на 5 жил. Из стены у меня выходит толстый 3-жильный провод (на пике), который сидит на автомате 40А. Вопросы:
1) это кабель на 380В?
2) какой провод и вилку/розетку мне покупать чтобы сконнектить девайс и электролинию?

Ответы>>63937>>63943

4616 Кб, 2592x1936

30 Авг, 15:48 #92 #63937

>>63936
Забыл приаттачить пикчу

Ответы>>63939

30 Авг, 15:50 #93 #63939

>>63937
Пусть тебе вот эти 2 отца >>63933 >>63935 ответят, а я позоонаблюдаю.

30 Авг, 16:54 #94 #63943

>>63936
Смотришь подключение кабеля в щите, смотришь схему подключения на варке. Подключаешь. Все.

Ответы>>63944

30 Авг, 17:18 #95 #63944

>>63943
Толсто, бро.
Пойду на электрофорум чтоли, спрошу у взрослых дядек

Ответы>>63960>>63962

33 Кб, 360x270

30 Авг, 18:35 #96 #63960

>>63944
Хуелсто, еблан. Если у тебя квартира, значит с наибольшей вероятность у тебя идет трехпроводка, значит 380 никак быть не может. Значит подключать надо перемычками фазы и нольс землей по схеме. Специально для дебилов пикрелейтед.

Ответы>>63962>>63967

72 Кб, 400x400

78 Кб, 400x400

30 Авг, 18:53 #97 #63962

>>63944
Я смотрю знатоки слились. Чего и следовало ожидать.

1 Это кабель на 220. Фаза, ноль и земля.
2 В иделе тебе не нужно туда ставить розетку и прикрутить этот кабель к клеммам твоей панели. В инструкции должна быть схема подключения твоей панели к однофазной сети, а в ЗИПе перемычки, которыми ты замыкаешь фазные контакты в месте подключения провода к панели, как этот порватыш >>63960 верно заметил. Но и тут есть прикол, даже если ты все сделаешь правильно она у тебя может не заработать сразу, тк плита может хуево реагировать на то, на какой фазный контакт приходит провод даже с установленной перемычкой. Сам поимел такой прикол и долго делил на ноль пока не поменял контакт прихода фазного провода.

Если же напрямую подрубить нельзя, то ищи розетку трехпиновую аля пикрил номиналом не ниже автомата. Кабель сечением 4 квадрата, хочешь гибкий - ПВС с оконцовкой, не хочешь - ВВГнг.

Ответы>>63964>>63981

30 Авг, 19:07 #98 #63964

>>63962
>Я смотрю знатоки слились. Чего и следовало ожидать.
>Кабель сечением 4 квадрата, хочешь гибкий - ПВС с оконцовкой, не хочешь - ВВГнг
>пвс
>пвс >пвс >пвс >пвс >пвс >пвс
джамшyтинг
по пyэ на плитy 6мм2 ввгнглс минимyм

Ответы>>63965

30 Авг, 19:11 #99 #63965

>>63964
> по пyэ на плитy 6мм2 ввгнглс минимyм
Выдержку приведешь?

Ответы>>64019

30 Авг, 19:19 #100 #63967

>>63960
Сам ты еблан, пидораха. Только что посмотрел договор с энергосбытом, у меня 380В. Автоматы все под 240-410.

Ответы>>63969>>63976>>64010

30 Авг, 19:24 #101 #63969

>>63967
Анон, что-то я передумал тебе всерьез писать...

Ответы>>63973

30 Авг, 19:31 #102 #63973

>>63969
Я тому неадеквату на его языке ответил

30 Авг, 20:19 #103 #63976

>>63967
Ну-ну. Удачи в подключении, долбоебушка.

30 Авг, 20:38 #104 #63981

>>63962
>1 Это кабель на 220. Фаза, ноль и земля.
именно поэтому застройщик заложил кабель с трехфазной маркеровкой. Но судя по изоляции, монтажем занимался не такой диванный джамшут как ты и синей пометил N. индикатор же покажет как есть на самом деле

Ответы>>63982>>63985

30 Авг, 20:49 #105 #63982

>>63981
Ты мне выдержку из пуэ приведешь, петух суетливый?
И расскажи мне заодно как индикатором ноль от земли отличить.

Ответы>>63984>>63986

30 Авг, 20:56 #106 #63984

>>63982
Посмотреть в щите блять. Подойти и посмотреть. А застройщик мог любую хуйню наворотить.
>Но судя по изоляции, монтажем занимался не такой диванный джамшут
охлол, ты даже не представляешь какие специалисты работают у застройщиков.

30 Авг, 20:58 #107 #63985

>>63981
>индикатор же покажет как есть на самом деле
Ты упоротый или что?

30 Авг, 20:58 #108 #63986

>>63982
>И расскажи мне заодно как индикатором ноль от земли отличить.
Это тралленк такой или что?

Ответы>>63987>>63989

30 Авг, 20:59 #109 #63987

>>63986
> индикатор же покажет как есть на самом деле
> Это тралленк такой или что?
Тебе решать, суетливый.

30 Авг, 21:12 #110 #63989

>>63986
И вопрос на миллион для тебя: ЗВОНИТСЯ ЛИ НА ЗЕМЛЮ НОЛЬ?
в щит из кабеля приходит заземления. i came

Ответы>>63990

sage 30 Авг, 21:15 #111 #63990

>>63989
Перечитал и ещё раз проиграл, речь то о варочной панели в квартире, а не о щитке на столбе. Простите меня электрики.

Ответы>>63992

sage 30 Авг, 21:19 #112 #63992

>>63990
Не обращай внимания. Скоро в школу, на каждой доске обострение.

Срач с нихуя тут развели, блеать.

Ответы>>63994

30 Авг, 21:28 #113 #63994

>>63992
>Срач с нихуя
Лол, почему-то электротред всегда такой.
Может быть потому, что тут есть убежденные дятлы, не скручивающие медь и алюминий?
Или дятлы, которые лезут подключать печку, не понимая, зачем вообще она к розетке подключается?

Ответы>>63995

30 Авг, 21:37 #114 #63995

>>63994
Не знаю. Вообще я честно говоря охреневаю с домача. Ведь зная специфику двачей верить тому, что тут написано, значит в один прекрасный момент или сгореть или еще чего веселое. Хотя может это и к лучшему. Думать научатся. Вот только в мои соседи в этом разделе не капчевали, а то у меня какой-то ДИСКОМФОРТ от этой мысли.

Аноним 31 Авг, 02:11 #115 #64006

Анон. Хочу снести дом, дом подключен к электричесву. говорят надо позвать электрика чтобы поставил эл.щит на столбе рядом с домом и пусть старый дом ломают... но я чотат не понял, счетчик старый в доме чтоли останется? и как тогда электричество будет оплачиваться? неужели это дерьмо надо сделать с вызовом ульгеза? может выдернуть шнур электричества вместе со счетчиком и куданить спрятать в водонепроницаемй счит? как вообще быть и как правильно сделоать. Спасибо.

Ответы>>64008>>64011

31 Авг, 03:14 #116 #64008

>>64006
Тип как предвидел твой ответ.
По поводу оплаты хз.
http://blogelectrica.ru/msp-300-2-m/

31 Авг, 06:24 #117 #64010

>>63967
Кекнул чёт, мимо проходя.

31 Авг, 06:26 #118 #64011

>>64006
Ну он в новый щит и счётчик должен поставить. Новый, или старый переставить.

31 Авг, 12:39 #119 #64019

>>63965
а сам то никак?

п 9.2 "в квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."

Ответы>>64020>>64034

31 Авг, 13:12 #120 #64020

>>64019
Ты хоть знаешь когда это было написано? когда комюнизьм был, а сейчас сечение выбирают исходя из нагрузки.

Ответы>>64022

31 Авг, 13:24 #121 #64022

>>64020
Ебанат, а раньше как сечение по твоему выбирали? Исходя из фазы луны? 6мм это рекомендуемое сечение чтобы еще оставался запас, для безопасности.

Ответы>>64023>>64029>>64033

31 Авг, 13:46 #122 #64023

>>64022
ПВСик, ты yже обосрался, не позорься еще больше и просто cъеби

Ответы>>64026

31 Авг, 13:55 #123 #64026

>>64023
Чини детектор. У меня на варочную панель NYM 6мм

31 Авг, 14:45 #124 #64029

>>64022
>6мм это рекомендуемое сечение чтобы еще оставался запас, для безопасности
Праильна. Так чтоб автомат не вырубало!

31 Авг, 16:37 #125 #64033

>>64022
Для безопасности ставят автомат, лолка. А раньше все печи были одинаковые, поэтому и 6мм, к тому же алюминия а не меди.

sage 31 Авг, 16:47 #126 #64034

>>64019
> п 9.2
А теперь покажи, где он в ПУЭ и что он там гласит, долбоеб.

31 Авг, 17:02 #127 #64036

раз в месяц сюда захожу и постоянно проигрываю со срача мамкиных электриков

Ответы>>64049

31 Авг, 22:43 #128 #64049

>>64036
Да я сам охуеваю. Вроде пишешь с обоснованием и примерами, нет, выскочит какой-то питух и начнет тыкать тем, чего сам не знает. Один срач, блеать.

Ответы>>64050

31 Авг, 22:49 #129 #64050

>>64049
Лучше срач, чем мертвый тренд

Ответы>>64051

31 Авг, 22:59 #130 #64051

>>64050
Не знаю. Вообще что домач, что столовка, где я тоже обитаю, вполне ламповые доски. Нахуй тут нужны b/ратишки, которые кроме говна на вентилятор годноты не приносят.
Не те разделы, где ловят только лулзы.

49 Кб, 453x604

02 Сен, 13:20 #131 #64104

Ребята, спасайте. Надо закупать розетки. Включая те, что под слаботочку. Двойные розетки для HDMI стоят как из серебра сделанные. Нашёл вот такой вывод кабеля: http://shop.vip-tv.ru/products/zaghlushka-pod-vyvod-kabielia-dr-dot-hd
И вот такой модуль: http://shop.vip-tv.ru/products/rozietka-dr-dot-hd-soc-hdmi-90o-cm
Подскажите пожалуйста, подходят ли они для саппортов и рамок Schneider Electric Unica? Если нет, то к чему подходят? Там написано, что они в системе Mosaic F45, но я нигде ничего про неё не могу найти, кроме статьи в каком-то блоге, где говорится, что Unica поддерживает эту систему крепления. Хальп!

Ответы>>64105>>64144

02 Сен, 13:36 #132 #64105

>>64104
http://cs-cs.net/poslednee-srazhenie-ff-protiv-abb-iskorenyaem-ispulsnye-rele-dvojnye-knopki-unica
Ну вроде русским языком написано, что совместимы.

Ответы>>64111

02 Сен, 14:44 #133 #64111

>>64105
> 19 января 2014 в 19:22
> UNICA опять отожгла. Она сменила нахуй формат механизмов серии и формат лампочек подсветки. ОПЯТЬ. И они ОПЯТЬ продолжают дохнуть. А Метеостанция – висит уже недели две, бля.
> сменила формат механизмов серии

03 Сен, 09:24 #134 #64144

>>64104
>vip-tv.ru
Дальше не читал.
На алиэкспрессе смотрел? ABB Legrand уже hdmi не делают? Ебануться обосраться.

Ответы>>64154

03 Сен, 13:28 #135 #64154

>>64144
> Дальше не читал.
Так быстро утомился? Впрочем, из сообщения видно, что ты и в текст до ссылки не сильно вникал.
> На алиэкспрессе смотрел?
Те же самые розетки, те же самые цены. Для своего дома можешь хоть как лепить, а мне надо, чтобы двойная розетка встала аккуратно в четырёхместную рамку. Если не найдётся такой розетки - пусть вывод кабелей, но также аккуратный. У Легранда он есть, но на два экранированных кабеля никак не рассчитан. И вообще-то я склоняюсь к Unica, проблема только с HDMI.
> ABB Legrand уже hdmi не делают?
Двойные? Найдёшь - свистни. Только если дороже двух тысяч - потише свисти. Впрочем, Легранд отпадает сразу, поскольку там вход со стороны коробки надмозговый вместо обычной мамы HDMI-A. И это за невменяемые деньги.

А может, ты включишь мозг и распознаешь собственно вопрос: подходят ли такие модули к Unica (которую, вообще-то, и хочу)?

Ответы>>64165>>64181

sage 03 Сен, 18:48 #136 #64165

>>64154
>А может, ты включишь мозг
А может, ты пойдешь нахуй? Ебись сам со своими проблемами, мудак.

Ответы>>64174

03 Сен, 18:59 #137 #64167

Ебать, вы тут все чуханы в этой теме, лол

03 Сен, 20:57 #138 #64174

>>64165
Это ты ебанулся или ты обосрался?

04 Сен, 09:10 #139 #64181

>>64154
http://www.amazon.com/Monoprice-Two-Piece-Built-Flexible-Ethernet/dp/B003R73MPI
10 секунд в гуголе.
>Двойные? Найдёшь - свистни.
фьють

Ответы>>64192

35 Кб, 767x243

04 Сен, 16:23 #140 #64192

>>64181
Это я и сам находил. Она прямоугольная и отдельностоящая. Нужны такие, которые войдут в рамку Schneider Electric Unica (слева и справа другие розетки).

08 Сен, 23:52 #141 #64239

>>63699
Заканчиваю монтаж щитка, возник вопрос, у меня стоит УЗМ, там у него достаточно скромный зажим под выводные фазные провода, максимум штуки три шестерки влезет, как мне кажется. Допустимо ли развести всю эту схему тремя проводами?
Например один на всю кухню, один на всю ванную и один на все остальное? Или можно вообще одним это сделать?

Ответы>>64250

52 Кб, 801x559

08 Сен, 23:55 #142 #64240

анончик, есть схема:
220v >> выключатель(размыкает только фазу на БП, ноль всегда подключен) >> собственно сам БП >> (12v светодиодная лента)

можно ли вколхозить вместо простого выключателя, выключатель с подсветкой, не сдохнет ли от этого микротока со временем БП или диоды? другими, словами, какая-то стандартная хуйня, как с мигающей энергосберегайкой есть или нет?

БП как с пиклейта (китай какой-то)

Ответы>>64245

83 Кб, 800x600

09 Сен, 08:55 #143 #64243

где в дс2 анон покупает pic_related? нигде не могу найти

Ответы>>64247

09 Сен, 10:58 #144 #64245

>>64240
Между выключателем и бп поставь в параллель резистор 50ком@5вт если будешь ставить выключатель со светодиодной подсветкой. Он будет пускать тот самый микроток через себя и бп не пострадает. Греться или крутить счетчик не будет - слишком высокое сопротивление и допустимая мощща.

09 Сен, 11:49 #145 #64247

>>64243
ебу дал? везде как грязи, например в Минимакс или в ЭТМ иди.

09 Сен, 14:02 #146 #64250

>>64239
Одним не стоит, 50А не вытянет. Делай двумя или тремя, разбросай нагрузку равномерно.

Ответы>>64253

09 Сен, 16:10 #147 #64253

>>64250
Мне просто подумалось что там после вводного кабеля до УЗМ один хуй скорее всего все одной шестеркой разведено.

Ответы>>64272

10 Сен, 13:17 #148 #64272

>>64253
А что, делал не ты?
Если вводной автомат 50А, надо менять провода. Шестерка - до 46 А, а автомат ток 50А может до часа держать. Т.е у тебя уже все загорится, а автомат все еще не сработает.

Ответы>>64274>>64276

10 Сен, 13:52 #149 #64274

>>64272
То что из счетчика выходит до вводного я в любом случае не заменю, только если электрика вызывать. А там вроде как шестерка.

10 Сен, 14:37 #150 #64276

>>64272
Думается мне что тот автомат поставлен для защиты от кз только. Не представляю что можно такого навключать в квартире чтоб 50А нагрузить. Разве только коллайдер высокоэнергетических частиц пользовать.

31 Кб, 660x539

12 Сен, 20:15 #151 #64318

Анон, мне тут в магазе сказали, что клемники винтовые abbшные 1SNA110440R0700 с производства сняли и оставили только пружинные 2,5-квадратные. Где мне покурить так ли это? В другом магазе нашел, это так, на будущее. Годная вещь.

Ответы>>65820

12 Сен, 20:18 #152 #64320

>>62522 (OP)
Анон, тут такое дело! Есть один бензиновый генератор и на нем есть клемма земли. Как его лучше всего заземлить? Собираюсь взять шнур от удлинителя подцепить на одну его жилу с одной стороны клемму,а с другой - 3 гвоздя 90мм и воткнуть их в землю. Взлетит?

Ответы>>64322

12 Сен, 21:20 #153 #64322

>>64320
> 3 гвоздя 90мм и воткнуть их в землю. Взлетит?
Разумеется нет...

http://www.online-electric.ru/zaz/zaz.php
Для затравки.

Ответы>>64324

12 Сен, 22:02 #154 #64324

>>64322
Хм. Судя по этому калькулятору, мне нужен контур длинной 20 метров из 4-х метровых электродов. А если у меня столько места нет?

13 Сен, 00:04 #155 #64326

Суп, домач! Есть один участок, на этот участок от ТП приходит кабель алюминевый 4х120. Этот кабель нужно подключить к рубильнику до 400а, который будет находиться на улице, под навесом. Как выбрать рубильник?

Ответы>>64333

13 Сен, 00:12 #156 #64327

Цоколь светильников GX53 - это коммерческий форс, или действительно молодёжно и стильно?

Ответы>>64328>>64414

4 Кб, 300x205

15 Кб, 600x400

112 Кб, 499x374

13 Сен, 00:47 #157 #64328

>>64327
Для led не сильно мощных имхо самое оно.
Плюсы в компактности. Точечные светильники тоньше и всякие йоба-дизайнерские светильники интересные выходят. Самый пока очевидный для меня вариант это подсветка рабочей зоны на кухне. Тк лампа тонкая можно че-нить интересное с ними запилить... Единственное, что держит это закрытый патрон и отсутствие конвекции, а если брать выше 6 Вт с радиатором, то толщину проигрываешь.

13 Сен, 07:56 #158 #64333

>>64326
В чем проблема то? Нужно до 400а, берешь до 400а, если на улице, то степень защиты не менее IP54, с врезанным ключом и снимающейся ручке рубильника. Еще желательно с дугогасительными камерами.

Ответы>>64334

13 Сен, 08:43 #159 #64334

>>64333
Вопрос возник из-за того, что глянув в интернете немного прихуел от разницы в цене, отечественный разъединитель с плавкими предохранителями, дугогасительными камерами и уже в сборе в ящике - 3 тысячи, а просто рубильник, даже без ручки от абб - 18 тысяч. Не может же он просто так стоить в 6 раз дороже, должен же быть какой-то подвох?

Ответы>>64336>>64339

13 Сен, 10:17 #160 #64336

>>64334
отечественное говно через пару включений\выключений перестает нормально работать, т.к. механизм говно, + практически всегда еле-еле заходят ножи вставок приходится забивать их молотком.

Ответы>>64338>>64339

13 Сен, 10:18 #161 #64338

>>64336
>практически всегда еле-еле заходят ножи
что логично приводит к нагреву контактов и их отгоранию.

19 Кб, 322x448

46 Кб, 640x480

13 Сен, 10:26 #162 #64339

>>64334
пик 1 приемлимый вариант, отдельно рубильник с гасителями и потом вставки, пик два лучше не брать никогда. Про него собственно и написан >>64336 пост.

Ответы>>64340

13 Сен, 11:38 #163 #64340

>>64339
Благодарю! Т.е. иековский ЯРП-400 подойдет? Если я из поддонов заделаю стенд с крышей/козырьком из профнастила и прибью к нему этот ящик - ростехнадзор не доебется? Огораживать щит сеткой нужно, если учесть что участок и так огорожен, а у работников будут удостоверения 2-й группы по эл.безопасности?

Ответы>>64343>>64344

13 Сен, 13:08 #164 #64343

>>64340
У тебя стройка чтоли?

13 Сен, 13:16 #165 #64344

>>64340
Достаточно чтобы закрыт был и не на земле лежал. Ограждения нужны только если у тебя открытые токоведущие части.

41 Кб, 900x575

13 Сен, 19:40 #166 #64350

>>63902
Намутил таки свой теплый пол без термодатчика, вопрос - сколько он должен греться? Включил сначала на 50% минут на 10, он почти не нагрелся, потом включил 90% и за последующие 20-30 минут он конечно нагрелся, но не так чтобы ощутимо теплым стал. Это нормально или должно быстрее греться?

Ответы>>64370

6 Кб, 366x175

13 Сен, 20:53 #167 #64351

Мне приспичило поменять скруточки алюминия с алюминием (вообще нельзя скручивать алюминий, ибо на нем оксидная пленка и он вообщем распред коробку) на что-нибудь нормальное.
Сварки нет, паяльник газовый продал, да и флюса нет. Вот я поглядываю на Wago и на СИЗы. Клеммниками я наелся, алюминий сука текучая. Короче, вроде ваго пиздато, ибо если приспичит что-нибудь прихуячить - воткнул (даже медь) и пошел. Ваго само собой с пастой. А СИЗ вроде как по госту, только я не верю.

Ответы>>64352>>64372

13 Сен, 21:00 #168 #64352

>>64351
Гильзы не хочешь?

Ответы>>64353

13 Сен, 21:22 #169 #64353

>>64352
Гильзы не хотет. Я не умею их обжимать, я на даче гильзы делал (диаметр, все правильно) и слегка подгорел щиток. Потом друган пришел и обжал как белый человек и вроде норм.

Ответы>>64374

14 Сен, 03:06 #170 #64363

>>62522 (OP)
Анон, тут такой вопрос по альтернативной энергетика. Есть такая технология, когда солнечные панели подключаются не к контроллеру заряда для заряда АКБ, а непосредственно к специальному гибридному инвертору, который уже в свою очередь заряжает АКБ. Такая схема необходима для продажи излишков энергии либо же для компенсации недостачи энергии при работе от АКБ.

Собственно вот какой вопрос - существуют ли модели инверторов, которые работают не только с солнечными электростанциями, но и с ветрогенераторами?

Если нет - как лучше релизовать схему подключения солнечных панелей, ВЭУ, АКБ и инвертора с возможностью продажи энергии?

Если что - предположим что ВЭУ - 4квт 48 V DC

Ответы>>64365

14 Сен, 09:12 #171 #64365

>>64363
Если ты в рашке, то тут узкое место не в технологии прикручивания ветрогенератора к солнечному контроллеру который к слову работает на ограничение напряжения, а в продаже излишков в сеть. Это в принципе невозможно. Есть старые счетчики которые могут крутиться назад, но их мало и это в общем-то всё.

Ответы>>64373

14 Сен, 13:18 #172 #64370

>>64350
чувак, твой теплый пол без термодатчика будет грется до тех пор, пока ты его сам не выключишь или он не сгорит.

Если у тебя теплосъем нормальный - то в принципе не сгорит/перегорит, если где то он меньше - чем провод отдает - он просто перегорит и ты похоронишь свой теплый пол.
Мой тебе совет - расковыряй лучше пока не поздно.

Ответы>>64420

14 Сен, 14:19 #173 #64372

>>64351
Возьми винтик 10мм и шайбы с гроверами. Алюминий колечком и под шайбу. А под гайку гровер. И кстати, так можно и с медью соединять, если сильно надо будет.

Ответы>>64374

14 Сен, 15:02 #174 #64373

>>64365
>Если ты в рашке
Нет, я из украшки и тут есть такая хрень - называется зеленый тариф. По нему можно продавать излишки энергии, выработанной солнечными панелями, ВЭУ, микро ГЭС и БИОРЕАКТОРАМИ Но вопрос в том, что из всех возможных источников энергии, готовые решения есть только для солнечных панелей.

В частности решение, которое меня заинтересовало, это схема с подключением солнечных панелей в гибридный сетевой инвертор, который работает и как контроллер заряда АКБ и как бесперебойник и как маршрутизатор распределения энергии и как собственно инвертор. Но тут проблема в том, что на всех моделях этих инверторов указанно что они предназначены только для солнечных батарей. Я тоже подумал что мол какая разница ВЭУ или солнечная панель - в любом случае оно будет ограничивать напряжение, но в таких инверторах стоит какой-то специальный контроллер для солнечных батарей - MPPT контроллер, который требует подключение к себе минимум 100-130 v DC , поэтому просто впихнуть туда 48 v от ВЭУ не получиться.

Может можно одновременно подключить к АКБ и этот сетевой инвертор и контроллер от ВЭУ? Скажем выставить настройки на инверторе - максимальный заряд АКБ до 90%,а потом продажа, оставив тем самым 10% АКБ для тока с ВЭУ?

14 Сен, 15:12 #175 #64374

>>64353
хуле их там обжимать - сунул провода, которые тебе нужны. Если не туго - поотрезал еще проводов и воткнул с ними вместе, чтобы ваще туго было. Потом берешь обжимку и обжимаешь в трех местах сверху вниз с одной стороны. Конец.
Не слушай этого >>64372 говноеда, если ты хочешь похоронить соединение - лучше гильзы и сварки тебе не найти, а блотовое - потому и болтовое, что его потом протягивать надо

Ответы>>64421

15 Сен, 20:42 #176 #64414

>>64327

Это хороший годный цоколь для встраиваемых в потолок светильников. Мало места по высоте съедает и большой размер светильника позволяет использовать источники света с низкой светимостью, что даёт возможность избежать ослепления. Диоды нахуй, ставь люмы.

35 Кб, 264x211

16 Сен, 11:19 #177 #64420

>>64370
> расковыряй лучше пока не поздно
Всмысле "пока"? Уже все замуровано.

> теплый пол без термодатчика будет грется до тех пор, пока ты его сам не выключишь или он не сгорит
Я специально терморегулятор купил, который может работать без датчика. Там задается режим в процентах и он просто циклически включается-выключается.

Вопрос то не в этом заключается, меня интересует как долго должен прогреваться пол.

Ответы>>64433>>64471

16 Сен, 14:22 #178 #64421

>>64374
С гровером не надо, дурачок.

16 Сен, 21:39 #179 #64433

>>64420
Поставь 50% жди, если не устраивает, прибавляй, убавляй, как тебе на такой вопрос еще ответить?

Ответы>>64434

16 Сен, 22:37 #180 #64434

>>64433
Мой вопрос адресован в первую очередь обладателям теплых полов, как быстро у них пол прогревается до комфортной температуры.

18 Сен, 09:36 #181 #64471

>>64420
хуясебе контроллер, не видал таких. Ссылку в оркестр.

Насчет полов - опиши, какие именно у тебя, марка там и мощность на квадрант, а также как именно они у тебя лежат - в плитке, в стяжке и все такое.

У меня лежит греющий кабель Теплолюкс, положен минимальным шагом в ванной комнате с переходом в сортир. Лежит в стяжке около 7 см, на толстом изолоне, с термодатчиком. Все как по инструкции. Вообщем это говно либо слишком слабое, либо я долбоеб и слишком толстую стяжку захуярил, не знаю - греется он охуенно долго, причем пол еле теплый, а на датчика почему то уже 45 градусов. С полом я соснул знатно, поэтому теперь говорю теплый пол делать только в плитку. У товарища видел теплый пол в плитке - жарит я ебал, греется за 10 минут, брата у него нет, но дома все живы, кроме кота. Он упал с балкона. Вот.

Ответы>>64490>>64540

18 Сен, 14:09 #182 #64490

>>64471
Не дохуя ли 7 сантиметров то для прогрева? Ебать калотить

19 Сен, 20:54 #183 #64534

У меня был перфоратор Metabo, акумуляторная дрель AEG, две катушки кабеля Draka три на полтора, коробка, наполовину наполненная коннекторами WAGO, и целое море разноцветных отвёрток, бокорезов и тестеров, а так же гофрированые трубки, коробки OBO, дюбеля Shneider, пластиковый щит LeGrand, и 12 автоматов Eaton. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо при работе, но если уж начал халтурить, то к делу надо подходить серьёзно.

Ответы>>64546

114 Кб, 900x805

19 Сен, 22:54 #184 #64540

>>64471
> Ссылку в оркестр
Terneo st, хохлятский вроде.

> какие именно у тебя, марка там и мощность на квадрант, а также как именно они у тебя лежат - в плитке, в стяжке и все такое
Equation 1 метр. Лежит в ванной под плиткой, я думаю прямо в плиточном клее. Мощность там небольшая, ибо 1 метр. Я не думаю что больше 300-400Вт. На пике процесс укладки.

> У товарища видел теплый пол в плитке - жарит я ебал, греется за 10 минут
Может все-таки дело в контроллере с датчиком? Ты может слишком близко положил датчик к самому полотну? Попробуй вытяни.

20 Сен, 09:20 #185 #64546

>>64534
>12 автоматов
>серьёзно.
узо СЛИШКОМ ДОРАХА И ХУЙ ПОЙМЕШЬ КАК РАБОТАЕТ, да, халтурщик хуев?

Ответы>>64552

20 Сен, 11:24 #186 #64552

>>64546
Кажется кто-то не понял юмора.

20 Сен, 21:08 #187 #64566

Аноны суть проблемы такова: однажды на даче сгорели несколько электроприборов (радио, монитор, блок питания на компе). Через неделю опять сгорел (вернее полэкрана потемнело) уже другой монитор (поставили другой, уже через пилот). Что произошло (скачок напряжения?), как предотвратить и кто мне будет возмещать?

Ответы>>64573>>64578>>64604

20 Сен, 23:56 #188 #64573

>>64566
> Что произошло (скачок напряжения?), как предотвратить
Если скачки, то ставь УЗМ.

> кто мне будет возмещать?
Никто. Хуй ты докажешь что у тебя поломалось что-то не по твоей вине.

Ответы>>64583

21 Сен, 03:13 #189 #64578

>>64566
На небольшую нагрузку имеет смысл ставить стабилизатор.

21 Сен, 09:04 #190 #64583

>>64573
Сколько самый дешевый стоит примерно?

21 Сен, 12:55 #191 #64587

Электроны собрался себе новую проводку прокладывать и у меня встал хуй вопрос по поводу разводки розеток и как их группировать, ставить проходные коробки либо выгнать все розетки в одну коробку?

Ответы>>64588>>64589

21 Сен, 13:07 #192 #64588

>>64587
Я вообще без распредкоробок подключал, просто линии на комнаты кидал и шлейфами подсоединял. Правда у меня проводка по полу проложена была.

Ответы>>64591

21 Сен, 13:15 #193 #64589

>>64587
Может тебе ещё и проект начертить забесплатно?

Ответы>>64591

21 Сен, 13:39 #194 #64591

>>64588
Без коробок, в самих розетках я правильно понимаю? Освещение тоже от пола поднимал?
>>64589
А ты таки хочешь помочь мне, я с радостью приму твою помощь дорогой друг.

Ответы>>64592

21 Сен, 13:50 #195 #64592

>>64591
> Без коробок, в самих розетках я правильно понимаю?
Да

> Освещение тоже от пола поднимал?
Да, у меня просто однушка небольшая, выключатели на свет все в одном месте, особого смысла заморачиваться с коробками не было.

Ответы>>64593

21 Сен, 13:54 #196 #64593

>>64592
Спасибо

Ответы>>64600

21 Сен, 16:08 #197 #64600

>>64593
Собственно, вот тут >>63699 моя схема.

21 Сен, 18:04 #198 #64604

Стабилизаторы напряжения на 5кВ уже 4к. Хули такие дорогие?
>>64566 -кун

Ответы>>64660

21 Сен, 21:27 #199 #64611

>>62522 (OP)
Короче, меняю розетку. Решил посмотреть под СИЗ. Скрутил - Ебааать... За 5 лет алюминий сварился намертво. Ахуеть... Плоскогубцами не разорвал. Короче посоны на алюминий надо ставить колпаки и затягивать. Со временем алюминька растечется и навека станет. Так что wago тут соснуло. А на меди - вот хуй его знает. По моему ваго пижже будет

23 Сен, 03:22 #200 #64660

>>64604
Да это нормально, куда тебе больше 5 кв для техники? А чайнику и плитке он не нужен.

30 Кб, 265x265

23 Сен, 20:36 #201 #64716

Поставил 3ех клавишный выключатель шнайдер, аж за 160р. Левая кнопка пропускает ток, немного, 20в. Не могу понять это норма или нет? Гугл только про выключатели с подсветкой выдает.

Ответы>>64729>>64743

24 Сен, 00:13 #202 #64718

Ебучая лампа 105w энергосберегающая мигает в выключенном состоянии. До этого год всё было збс. В том, что дело именно в лампе, уверен. Можно ли как нибудь пофиксить этот баг? Заебался каждый вечер выкручивать наполовину, чтобы спать нормально.

Ответы>>64726>>64728

24 Сен, 08:34 #203 #64726

>>64718
Выключатель с диодом?

24 Сен, 08:59 #204 #64728

>>64718
Либо выкрути диод с выключателя, либо меняй лампу.

24 Сен, 09:00 #205 #64729

>>64716
Что такое 20в? Как ты это определил?

Ответы>>64733

Sage 24 Сен, 10:17 #206 #64733

>>64729
> Что такое 20в? Как ты это определил?
Снял выключатель, он В норме, вобщем на проводе, который идет к светильнику горит тестер, вольтметр между ним и нулем показывает 24 вольта. Я так понимаю где-то пробой изоляции, но почему 24 не 220?

Ответы>>64735>>64736

24 Сен, 10:24 #207 #64735

>>64733
Ну 20в это напряжение, а не ток. Какой тестер? Что это такое - светодиод? Ты можешь нормально объяснить, или нарисовать примерно. Ток не мерил?

Ответы>>64739

24 Сен, 10:32 #208 #64736

>>64733
Если со светильника на выключатель идёт фаза, что не очень правильно, то тестер её покажет, а падение напряжения у тебя видимо из-за нагрузки - лампочки

24 Сен, 10:32 #209 #64737

>вобщем на проводе, который идет к светильнику горит тестер,
Какой тестер? У тебя фаза светильнику раздается или ноль?
Сфотографируй лучше. Словами говорить и печатать связно у тебя не получается.

Sage 24 Сен, 10:38 #210 #64739

>>64735
Я с телефон на работе, нарисовать не могу. Ну из стены торчат 5 проводов: фаза ноль и 3 на лампочки. На одном из последних напряжение 24вольта, мультиметр обычный dt800 чтоли.. Ток не мерил, но попробовал закоротить с нулем - никакой искры не было.

Ответы>>64740

24 Сен, 10:40 #211 #64740

>>64739
Так у тебя в выключателе должно быть 4 клеммы (если он на 3 клавиши), куда ты 5 ый провод втыкать собрался?

Ответы>>64741

Sage 24 Сен, 10:49 #212 #64741

>>64740
В розетку

Ответы>>64742

24 Сен, 10:54 #213 #64742

>>64741
Ты в розетку 1 провод хочешь воткнуть?

Ответы>>64744

373 Кб, 2435x1780

24 Сен, 11:03 #214 #64743

>>64716
вот схема 3-кл выключателя, где и что ты меришь? если у тебя сделано не так, это хреново

Sage 24 Сен, 11:05 #215 #64744

>>64742
Ну заебал, ноль для соседней розетки.. Фаза от света.. Да да так делать низзя но менять всю проводку да ну его нах, я только обои поклеил.

Ответы>>64745>>64747

24 Сен, 11:18 #216 #64745

>>64744
А хули тогда индикатор у тебя показывает фазу от светильника? И ты фазу тоже подводишь... Какая то Хуйня у тебя там наверчена, или ты так объясняешь. Если розетку ставить, то можно, если очень хочется, лишь бы сечение провода позволяло. У тебя надеюсь там не 1,5 мм2?

Ответы>>64749

24 Сен, 11:59 #217 #64747

>>64744
>Фаза от света
Ноль как в выключателе оказался в обход лампы? Что-то ты недоговариваешь.

Ответы>>64748

24 Сен, 12:08 #218 #64748

>>64747
Так ноль он подводит от РК в пятижильном проводе, как я понял. Так же в холм проводе идёт 3 жилы для ламп светильника и фаза для него же.

Ответы>>64750

24 Сен, 12:09 #219 #64749

>>64745
Раньше все работало. я просто выключатель поменял и заметил что тестер горит, когда светильник обратно ставил. Дом начала 90х, проводка алюминий 2.5 кв. Вместо распред коробок пара дыр под потолком, где все накручено клубком и бог его знает что там под штукатуркой.

Ответы>>64750

24 Сен, 12:37 #220 #64750

>>64748
Это, то я понял. Мне объяснения фазы от лампы на розетку смутили. Так-то он розетку выключателем включать будет.
>>64749
>Раньше все работало.
Может в ручках всё дело,а не в лампе? Ты вызванивал провода когда отключал подключал? Опиши, что было, что стало хотя бы.

Ответы>>64751>>64752

24 Сен, 12:47 #221 #64751

>>64750
Да он параллельно фазу от выключателя отведёт и всё, розетка есть

24 Сен, 12:49 #222 #64752

>>64750
Тот пиздец что там был не описать, приеду домой сфоткаю.
Да и что вы к этой розетке доебались, проблема в этих 24 вольтах на проводе для светильника.

Ответы>>64754

24 Сен, 12:56 #223 #64754

>>64752
Ну 24 в это не опасное напряжение, а вот откуда оно взялось - это нужно мерить, смотреть сопротивление изоляции, схему. Хуй знает, так сходу не скажешь. Электричество разными путями ходит. Может и через изоляцию и штукатурку утекать, тем более если проводка хуинная. Поставь УЗО и спи спокойно.

587 Кб, 1872x2525

473 Кб, 2525x1872

24 Сен, 17:04 #224 #64760

Короче вот.
Сейчас померял еще раз. Оказалось что при включении света в туалете и ванной, напряжение вырастает до 33в. Потом нарастил провод на 5м (2й пик), упало до 14, причем удлинить нужно было не только фазу, но и ноль.
Мерял как на 1ом пике. Ток измерить не удалось, что с нагрузкой, что напрямую.
Я с самого начала подумал, что это индукция, но обьясните дебилу, разве она может быть, если весь свет был выключен и вообще потребителей в квартире не было?

Ответы>>64769>>64785

24 Сен, 18:18 #225 #64769

>>64760

Попробуй, эксперимента ради, отключить автомат этой линии и проверить напряжение после этого. Или отсоединить приходящую фазу от выключателя, если не в лом.

25 Сен, 03:34 #226 #64785

>>64760
Думаю у тебя там изоляция проводов хуинная, вот и растекается хуй пойми куда

97 Кб, 841x730

25 Сен, 10:10 #227 #64788

Здраститя!

Порекомендуйте пожалуйста датчики движения. Хочу вставить во всех комнатах. В зале у меня будет пиздовая люстра из металлогалогеновых ламп с кварцевой горелкой, поэтому там свет всегда будет гореть. В остальных местах - кухня, туалет, прихожая, ванна простые галогенки и хотелось бы начать там. Просто заебло надрачивать выключателю.

Сколько это будет стоить примерно, навскидку? Не дешевле ли будет тупо держать свет 24 часа в сутки включенным лол. Куда обратить свой взор?

Ответы>>64790>>64791>>64792>>64825

25 Сен, 10:18 #228 #64790

>>64788
Замер такой на очке, о жизни думаешь, а датчик хуяк, и вырубил свет, раз движения нет. Ты в панике - думал, что глаза лопнули! Пиздец, трэш.

25 Сен, 10:19 #229 #64791

>>64788
И да, просто держать свет включённым думаю будет выгоднее. Посчитай цену этих датчиков и расходы на эл.энергию

25 Сен, 10:29 #230 #64792

>>64788

Датчик движения стоит рублей 300, присутствия рублей 1500. 300 рублей это 100квт*ч или две тысячи часов работы 50вт источника света.

Металлогалогенки очень ядовиты, если их разбить.

Галогенки дают низкую цветовую температуры, что плохо в случае высокой освещённости и потому не очень хорошо подходит для повсеместного использования.

25 Сен, 18:33 #231 #64817

Светодиодная лампа издает слабый писк. Почему?

Ответы>>64820

25 Сен, 20:03 #232 #64820

>>64817
Дроссель вопит. Компоненты дешёвые,

25 Сен, 23:13 #233 #64825

>>64788
> Просто заебло надрачивать выключателю
Хуя ты. У тебя болезнь чтоли какая-то, ходишь по квартире и включаешь\выключаешь свет? Поставь лучше какие-нибудь сенсорные выключатели, чем датчики городить.

1762 Кб, 2448x3264

26 Сен, 22:50 #234 #64857

>>63803
вот как надо, щенок.

Ответы>>64862>>64882

27 Сен, 10:39 #235 #64862

>>64857
вага за место нулевой шины- оригинально.

27 Сен, 23:59 #236 #64882

>>64857
150 рублей на гребенку не было?

12 Кб, 1054x594

28 Сен, 15:51 #237 #64894

Электрики в зале есть? Мне нужно разветвить розетки. Слева на пикче как есть, справа, как хочу. Но как это сделать, не нарушая никаких норм ПУЭ? Насколько я знаю, все соединения проводов выполняются в коробках. Что же, ставить коробку или же отказаться от нижней розетки?

Ответы>>64897>>64898>>64930

28 Сен, 16:44 #238 #64897

>>64894

За механизмом верхней розетки можешь сделать. Либо вообще шлейфом от неё же.

Если кто-то считает что предложенные мной варианты нарушают ПУЭ, будьте добры, приведите цитаты. Спасибо.

28 Сен, 16:45 #239 #64898

>>64894
Соединяй прям в розетках хуль ты как не пацан. Будет у тебя КОРОБКА, а сверху РОЗЕТКА.

29 Сен, 04:07 #240 #64930

>>64894
Можно соединить в клеммах верхней розетки, нихуя страшного, если ты сварочник не собираешься подключать к нижней розетке, например.

39 Кб, 800x800

297 Кб, 1000x1001

15 Окт, 09:55 #241 #65668

>>62522 (OP)
Суп розеткусы. Я полный нуб в электрике и у меня вопрос. Есть один вентилятор vents 150 vko и мне интересно, будет ли он работать с диммером, типо можно плавно увеличить или уменьшить обороты, или такое не возможно в принципе?

Ответы>>65696

15 Окт, 15:48 #242 #65696

>>65668

Будет работать как надо. Такой способ регулирвания популярен среди гроверов.

Ответы>>65698

15 Окт, 16:17 #243 #65698

>>65696
Благодарю.

15 Окт, 16:46 #244 #65702

Нужно подключить провод от розетки к питанию. Можно либо спаять оловом без скрутки, а можно юзануть клемму с винтами (без пластин). Провод медный, соединение будет под ламинатом. Как лучше сделать?

Ответы>>65717>>65718>>65720>>65737

345 Кб, 500x500

26 Кб, 500x364

7 Кб, 190x190

15 Окт, 17:42 #245 #65717

>>65702

Если же мучают религиозные предрассудки, то я выбрал бы пайку.

15 Окт, 17:53 #246 #65718

>>65702

Пайка или гильза там. Клеммы хуйня. Ну тоесть НИЛЕД и орехи это, конешно, не хуйня, но не о них речь.

15 Окт, 18:22 #247 #65720

>>65702
Ламинат, кстати, горит, если чё...

16 Окт, 05:09 #248 #65737

>>65702
Медь сам бог велел паять. Этот чарующий аромат канифоли и завораживающий блеск припоя, ммм...

Ответы>>65767

16 Окт, 21:52 #249 #65767

>>65737
6 квадратов иди мне спаяй...

Ответы>>65803

17 Окт, 00:55 #250 #65782

Сап электроны. Есть одна вытяжка мощностью 250Вт, к ней нужно прокинуть провод от розетки. Проблема в том что кухня уже закончена и провод нужно вести снаружи, поэтому хотелось бы использовать максимально тонкий и незаметный вариант. На этом же проводе потом будет висеть светодиодная подсветка. Склоняюсь к ПВС, какое брать сечение? 1мм хватит?

Ответы>>65786>>65787>>65797

17 Окт, 02:17 #251 #65786

>>65782
Хватит, но для спокойствия воткни 1,5 и автомат на 10А.

Ответы>>65804

17 Окт, 02:22 #252 #65787

>>65782
Перечитал пост. Тупанул.
Да, можешь и 1 мм и 0,75.
ПВС оконцуй или облуди.

Ответы>>65788

17 Окт, 02:29 #253 #65788

>>65787
Бля, а пвс многожильный же? Мне просто концевать нечем...

Ответы>>65789>>65805

17 Окт, 02:36 #254 #65789

>>65788
Да многожильный. А вообще не еби мозги и возьми ввгнг-п и будет тебе щастье.

Ответы>>65790

17 Окт, 03:30 #255 #65790

>>65789
Он черный, а я хочу в плитке замаскировать.

Ответы>>65792

17 Окт, 04:10 #256 #65792

>>65790
Бывает и белый, только это пиздец какая экзотика. Только пунп не бери...

17 Окт, 09:09 #257 #65797

>>65782
Можно взять кабельконал, самый тонкий и в него пвс 0,75.

17 Окт, 11:01 #258 #65803

>>65767
80-100 Вт паяльник и дело в шляпе, только не забудь сначала хорошо залудить. Хули эти 6мм2, я и по 25 квадратов паял

17 Окт, 11:04 #259 #65804

>>65786
>Есть одна вытяжка мощностью 250Вт
>1мм хватит?
>но для спокойствия воткни 1,5 и автомат на 10А.
>1,5 и автомат на 10А.
ахахаа, с учётом, что 10 А это 2200 Вт, десятикратный запас - это то, что нужно. А лучше ебани 2,5 мм2, чтоб наверняка.
а вообще, и 0,75мм2 будет достаточно

17 Окт, 11:05 #260 #65805

>>65788
ебошь на скрутки, при твоей мощности это вполне нормально

17 Окт, 16:33 #261 #65820

>>64318
Всегда считал и считаю, что клемники для дин рейки являются пидорством и ненужной хуйней

Ответы>>65822

17 Окт, 17:20 #262 #65822

>>65820

Может ему на производство надо, чтобы схема быстро читалась и изменялась, в случае чего.

128 Кб, 732x488

17 Окт, 17:22 #263 #65823

>>62522 (OP)
Анон поясни по этой пикче. Сам не электрик, однако подобную схему хочу реализовать в своём коммиблочном гараже Либо лыжи не едут либо я идиот.
Возьмем гипотетический ангар с двумя выключателями, которые располагаются с противоположных сторон. Вот я вхожу с одного входа, клацаю по выключателю, а на противоположной стороне он выключен. Свет не горит. Иду на другую сторону ангара, щелкаю, загорелось? Так?

Ответы>>65831

17 Окт, 20:00 #264 #65831

>>65823

Входишь с одного входа, клацаешь выключателем - свет загорается. Щёлкаешь другой выключатель - свет гаснет. Положение выключателя, при этом значения не имеет.

217 Кб, 1056x1122

17 Окт, 21:13 #265 #65838

>>62522 (OP)
Посоны, как делать трехфазный шит? Вот схемо, норм жи?
УЗО - 40А 30 мА
Автоматы - 6, 16, 16. Два на розетки 220, один на свет
Входной автомат - 16 ампер

Ответы>>65841>>65844>>65850>>65851>>65860

17 Окт, 22:29 #266 #65841

>>65838 Наскоько я знаю, приходить питающие провода должны сразу на счётчик, а потом на ватомат, иначе забракуют электропровайдеры, какихтам.

Ответы>>65844>>66147

18 Окт, 00:10 #267 #65844

>>65841
Думаю >>65838 так и имел ввиду.
Ни разу я не электрик, однако
почему узо на 40 ампер, а входной автомат на 16?
Почему входной автомат 16 ампер, а за ним стоят два по 16 и еще один на 6 ампер?
Я так понял, что 3-х фазной линии у тебя не будет?

Ответы>>66147

18 Окт, 01:42 #268 #65850

>>65838
Если по простому...
Вводной должен быть ограничен выделяемой тебе в пользование мощностью или на уровень выше, если позволяет кабель или есть устройство ограничения мощности или тока аля ОМ или РМТ.
Вводное узо (да и вообще узо под автоматом) должно быть уровнем выше вводного автомата (пример - авт 50А + узо 63А).
Если под вводным узо будут узо отдельно на комнаты и прочую поебень вводное узо лучше взять селективное. У него токи и время срабатывания другие, а то будет рубить весь дом от одного косяка.
Автоматы брать из расчета сечения кабеля к ним подключенного (а не по мощности подключенного прибора) 10А на кабель 1,5 квадрата и 16А на 2,5 квадрата, остальное аналогично. Если прибор потребляет больше (кондей там или плита) брать кабель большего сечения.

Покури это
http://cs-cs.net/sh380-dif
Аффтар блога ебанутый чсвшный питух, но мысли у него годные.

Ответы>>65855>>65860>>66147

18 Окт, 01:44 #269 #65851

>>65838
А еще лучше это покури
http://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass
он как раз недавно как для тебя писал...

Ответы>>66147

18 Окт, 03:35 #270 #65855

>>65850
да я уже по названию его сайта понял, что он игровой задрот

26 Кб, 758x376

18 Окт, 08:42 #271 #65860

>>65850
>10А на кабель 1,5 квадрата и 16А на 2,5 квадрата
Нихуя себе специалист уровня /dom

>>65838
Вот тебе таблица из ПУЭ, в твоем случае смотри столбцы на 380В. Выбирай сечение кабеля из необходимой мощности, автоматы - из ампеража.

Ответы>>65862>>65863>>65875>>65876>>65879>>66147>>66273

18 Окт, 09:07 #272 #65862

>>65860

К твоему сведению, значение в амперах, указанное на автомате, является током при котором автомат не будет отключаться неограниченно долго. Следовательно, на большем токе он сможет работать и несколько часов, до срабатывания теплового расцепителя. Именно поэтому в электромонтаже уже давно негласным стандартом стала защита 10 А автоматом кабелей сечением 1,5 квадрата, а 16 амперным 2,5 квадратов.

Ответы>>65879

18 Окт, 09:55 #273 #65863

>>65860> ПУЭ
Что Вы все трясете этим ПУЭ, носитесь с ним прямо как мусульмане с кораном.

71 Кб, 1216x768

18 Окт, 13:38 #274 #65875

>>65860
> Вот тебе таблица из ПУЭ
Чтоблять? Ты, пидор дырявый, хоть читай перед тем, как что-то тащить и кукарекать, что ты, сука, тащишь.
При тех значениях, что я и аноны написали, ПУЭ перекрывается в полтора раза нахуй!

18 Окт, 13:38 #275 #65876

>>65860
Во-первых, это таблица для одножильного проводника без внешней изоляции, мудило. Во-вторых, автомат с характеристикой С в течение часа держит без отключения ток в 1,2 номинальных. 16*1,2=19,2 А.

Ответы>>65877

18 Окт, 13:44 #276 #65877

>>65876
И в-третьих, ГОСТ уже лет пять как не нормирует сечение жилы кабеля. Он нормирует только сопротивление на километр кабеля. А чисто ТУшное кабло вообще может представлять из себя что угодно. Именно блять отсюда идёт 10А на полторашку и 16А на два с половиной.

Ответы>>65878

sage 18 Окт, 14:30 #277 #65878

>>65877
> Именно блять отсюда идёт 10А на полторашку и 16А на два с половиной.

У тебя есть пруф, что полторашка сгорит при, пускай, 20А? Ну там в предельных условиях эксплуатации? Нет? Вот и соси хуй, пидорас.

Ответы>>65886

18 Окт, 14:32 #278 #65879

>>65862
>Именно поэтому в электромонтаже уже давно негласным стандартом стала защита 10 А автоматом кабелей сечением 1,5 квадрата, а 16 амперным 2,5 квадратов.

Диван-диваныч.

>>65860

Даже в этой таблице ток, выдерживаемый кабелем, дан с большим запасом.

Ответы>>65886

18 Окт, 15:04 #279 #65886

>>65879

Гугли: время-токовая характеристика атоматического выключателя.

В этой таблице, кстати, для полутора квадратов в закрытом виде, допустимы лишь 15 А.

>>65878

А ей и не нужно гореть. Ей достаточно стабильно сильно нагреваться, чтобы начала деградировать изоляция. А там и КЗ не за горами.

Ответы>>65904

18 Окт, 20:15 #280 #65904

>>65886
> Ей достаточно стабильно сильно нагреваться, чтобы начала деградировать изоляция. А там и КЗ не за горами.

Анон, у меня дома электроплита и всё прочее. На входе 2.5кв алюминия через 16А пакетник, далее С40А на плиту, С25А на всё остальное. Проводке более 30 лет. На входе ничего не коротит.

В автомобилях, при запуске, ток достигает сотен ампер. И выдерживает изоляция. КГ там или что.

Ответы>>65911>>65912>>65921

18 Окт, 21:46 #281 #65911

>>65904

>Анон, у меня дома электроплита и всё прочее. На входе 2.5кв алюминия

Уверен что 2,5? Четвёрка скорее всего.

Самая большая конфорка плиты потребляет ампер 10. Вполне возможно что ты проводку ещё не перегружал толком.

Ответы>>65916

154 Кб, 960x720

18 Окт, 21:50 #282 #65912

>>65904

>В автомобилях, при запуске, ток достигает сотен ампер. И выдерживает изоляция.

Ну, во-первых пусковой ток протекает считанные секунды, во-вторых, сечение проводов там далеко не 2,5 квадрата.

Ответы>>65916

18 Окт, 22:42 #283 #65916

>>65911

Анон, я живу в этом доме с 86-го года. Перегружал всё, что только можно.

>>65912

Это ты мне типа новость такую сообщаешь?

Ответы>>65917

18 Окт, 23:14 #284 #65917

>>65916

>Это ты мне типа новость такую сообщаешь?

Нет, я к тому что твоя апелляция к автомобилям совершенно бессмысленна в контексте обсуждения домашней электропроводки.

19 Окт, 03:18 #285 #65921

>>65904
У тебя просто пакетник не рабочий, 16А для квартиры это очень мало - считай 3,5 кВт всего. Плитка, чайник, микроволновка, а если ещё и стиралку добавить, то явно бОльшая нагрузка выйдет.

Ответы>>65940

40 Кб, 450x458

19 Окт, 14:36 #286 #65940

>>65921

Что значит нерабочий пакетник, если он стоит там 30 лет и всё работает? Ты хот знаешь, что такое пакетник?

Ответы>>65965>>65972>>65978

19 Окт, 21:09 #287 #65965

>>65940
Хз, что он там имел ввиду, но если у тебя пакетник стоит 30 лет то лучше поскорей меняй его на чтонибудь другое.

Ответы>>65969>>65972

19 Окт, 21:44 #288 #65969

>>65965

Я планирую ремонт и вообще провода перетягивать, через годик. Дождусь пока счётчик выйдет из эксплуатации.

19 Окт, 22:01 #289 #65972

>>65940
>>65965
>пакетник
это ведь те самые, которые в лицо взрываются?

Ответы>>65974

19 Окт, 23:07 #290 #65974

>>65972

Да, да, именно такой. Вот сейчас я задумался.

Ответы>>65984

20 Окт, 03:32 #291 #65978

>>65940
Я думаю там уже всё сплавилось к хуям, и лучше бы тебе его не трогать, пока не соберешься менять. Иначе можешь потом и не включить нихуя

Ответы>>65984

20 Окт, 08:12 #292 #65984

>>65978
>>65974
его лучше вообще не трогать
подобную хуйню пусть пришлые из жека меняют, вы им за это деньги платите каждый месяц

159 Кб, 750x750

20 Окт, 08:44 #293 #65985

Котоны, поясните за эти ламповые лампы. Это обычные лампы накаливания, только в них пиздатые нити накаливания? Кто-нибудь сталкивался? Как светят?

http://www.aliexpress.com/item/Retro-Incandescent-Vintage-Light-Bulb-ST64-T45-DIY-Handmade-Edison-Bulb-Fixtures-E27-110V-220V-40W/32213779012.html?spm=2114.030010108.3.15.mh2nn0&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_9

Ответы>>65988

20 Окт, 09:40 #294 #65988

>>65985

Это обычные лампы накаливания, только температура нитей в них ниже, как в 19-м веке. Это даёт меньший КПД, то есть пожирая мощность 40вт (именно столько заявлено) светить они будут почти никак. Там есть и светодиондные лампы, но они не так пиздато выгледят. Тебе для чего? Для декорации? Для декорации может и пойдёт, но схожего эффекта можно и от обычной лампы добиться, если их две последовательно подключить.

Ответы>>65993

20 Окт, 10:29 #295 #65991

Есть один гаражный комплекс постройки времен начала 90хх
Одна-две лампы в проезде перегорают стабильно раз в неделю, задолбало менять, раньше не было
Вагую, потому, что появилась одна сваркоблядь, которая постоянно варит какую-то железную хуиту у себя в гараже, все мерцает в процессе
Что можно придумать для решения данной проблемы?

Ответы>>65994>>65997

20 Окт, 11:19 #296 #65993

>>65988
Ясно. Жаль. Я-то думал что раз жрут 40вт то и светить должны так же. А тут они херово светят, да. Мне как раз таки для освещения. Хотел впендюрить в абажур для создания теплой ламповой обстановки.

Ответы>>65994

11 Кб, 355x98

20 Окт, 11:37 #297 #65994

>>65993
Воткни лампу на 2700К и будет тебе щастье.
>>65991
Отпиздить сварного, запитаться на др. линию/фазу, поставить стаб или ибп. Все зависит от того, что проще.

Ответы>>66012

20 Окт, 12:04 #298 #65997

>>65991
Включить последовательно пару ламп. Светить будет тусклее, но срок увеличится в разы.

854 Кб, 955x1200

20 Окт, 13:05 #299 #66012

>>65994
>лампу на 2700К
Охуенно. Держи няшку.

Ответы>>66015

10 Кб, 177x600

89 Кб, 700x509

2489 Кб, 3264x2448

20 Окт, 15:19 #300 #66015

>>66012
Да, если ты совсем контужен, то возьми НЛВД под e27, будет как фонарь на улице или метро ул. академика янгеля.

Ответы>>66018>>66149

141 Кб, 1181x902

20 Окт, 15:45 #301 #66018

>>66015
Ну видимо я действительно контужен, если меня возбуждает такой свет. Я сам-то не из ДС, но я думаю на улицах многих городов эти охуенные яркие и нихуя не освещающие оранжевые лампы. Как же они охуенны, б-же. Еще раз спасибо.

Ответы>>66019>>66020>>66023

20 Окт, 15:47 #302 #66019

>>66018
А, и еще вопрос, она диммируется?

20 Окт, 16:15 #303 #66020

>>66018

Они нормально освещают, это ДНаТ. Подключать их надо с дросселем, время на розжиг до 10 мин.

20 Окт, 16:50 #304 #66023

>>66018
> яркие и нихуя не освещающие оранжевые лампы
У этих ламп светоотдача самая высокая вообще из всего.
По поводу диммируются или нет - хз. Они разжигаются долго (вспоминай лампы на столбах), так что если их и юзать, то как дежурную подсветку. Может в e27 чего-нить новое придумали и они разжигаются повеселее.

Ответы>>66025

20 Окт, 17:54 #305 #66025

>>66023

Сейчас светодиоды вышли на тот же уровень светоотдачи. Но у них свои проблемы: питание, охлаждение.

68 Кб, 650x650

21 Окт, 12:22 #306 #66066

Пагни, смотрите че я нашел.

http://www.aliexpress.com/item/Tanbaby-1pcs-2W-4W-6W-8W-A60-E27-Led-filament-bulb-clear-grass-edison-light-bulbs/32297353581.html?spm=2114.030010108.3.132.EP866g&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_2,searchweb201560_9

Ответы>>66079

21 Окт, 15:29 #307 #66076

>>62522 (OP)
Анон! Есть один канальный вентилятор мощностью 80 вт. Правильно ли я понимаю, что если контроллером снизить скорость вращения вентилятора до 1\2 или 1\4, то потребляемая мощность тоже снизится соответственно?

Ответы>>66089

21 Окт, 16:05 #308 #66079

>>66066

У меня от этого ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТА.

Ответы>>66080

21 Окт, 16:58 #309 #66080

>>66079
А дядька говорит, что нет фликеринга.
http://www.youtube.com/watch?v=25j2C4jq2HI

Ответы>>66081>>66103

21 Окт, 17:14 #310 #66081

>>66080

Конечно нет! Конденсаторы-то свежие. В этом и весь прикол светодиодных ламп: в начале у них и световой поток согласно бумажке и с пульсацией всё в порядке. И первую тысячу часов всё хорошо. А потом конденсаторв деградируют, матрицы деградируют. И всё вроде и работает, только хуёво.

Ответы>>66082>>66103

21 Окт, 17:25 #311 #66082

>>66081
Чуть больше месяца непрерывной работы? Ну можно взять посмотреть-попробовать че там как. Не такие уж они и дорогие.

Ответы>>66084

21 Окт, 17:45 #312 #66084

>>66082

У конденсаторов, электролитических, указывается температура и время работы при этой температуре. Обычно от 1000 до 5000 часов. У керамических конденсаторов ресурс и температура выше, но они дороже. Так что основная проблема в светодиодном бытовом освещении это получение постоянного тока.

Ответы>>66086

21 Окт, 18:36 #313 #66086

>>66084
А если я их буду плавно включать через мосфеты?

Ответы>>66095

21 Окт, 19:41 #314 #66089

>>66076

Да, снизится. Но соотношение (1\2 или 1\4) вряд ли будет тем же, т.к. зависимость между потребляемой мощностью и скоростью вращения не линейная.

21 Окт, 21:15 #315 #66095

>>66086

Плавность включения не играет никакой роли, к этому система устойчива.

22 Окт, 02:17 #316 #66103

>>66080
>>66081
У этих ламп нет электролитов, есть один убогий smd и герцуют они дай боже.
http://www.youtube.com/watch?v=uz7IyoEygkI

22 Окт, 22:09 #317 #66147

>>65841
Счетчик на столбе, вроде там автомат четырехполюсный стоит.
>>65844
УЗО - какое было в кастораме. Трехфазных на 25ампер не было. А тут даже лучше. Алсо трехфазной нагрузки пока нет. И скорее всего не будет. а бабуся уперлась на трехфазную блядь. Какая суко разница, 16 ампер 220в хватит каждому
>>65850
>>65860
>>65851
Спасибо вам. Покурю.

Ответы>>66148

22 Окт, 22:11 #318 #66148

>>66147
А теперь объясните, почему все ставят двухполюсники?

Ответы>>66150

22 Окт, 22:26 #319 #66149

>>66015
>3й пик
Лампота. Номерной на СТЛ, а не душегубка.

Ответы>>66150>>66791

22 Окт, 22:28 #320 #66150

>>66148
Двухполюсники ставят на вход или на толстые потребления аля плита, кондей и прочее.
>>66149
Таки да. У меня адово бомбит, что у меня на калининской их всех на говно поменяли.

Ответы>>66151

22 Окт, 22:30 #321 #66151

>>66150
>Таки да. У меня адово бомбит, что у меня на калининской их всех на говно поменяли.
Я не говорю о том, что номерной меньше электричества жрет не смотря на реостаты.

22 Окт, 23:24 #322 #66152

посоветуйте теплый пол. надо ли вообще? какой брать в ванную на 2кв м? как ставить лучше? норм ли теплолюкс, электролюкс? какая марка зарекомендовала себя лучше всего?

Ответы>>66154>>66156>>66168

22 Окт, 23:56 #323 #66154

>>66152
>какая марка зарекомендовала себя лучше всего?
в нашем мухосранске(екб) все на devi дрочат

Ответы>>66181

23 Окт, 00:08 #324 #66156

>>66152
Теплый пол это хорошо. Имхо в ванной и в сортире это маст хэв особенно если есть/планируется личинка. Крайне желателен на кухне, тк харчеваться держа ноги в тепле сильно приятнее, чем в нелетнее время босяком наступать на плитку.
За фирмы не скажу, главное брать не хуй знает где.

Ответы>>66158>>66181>>66217

23 Окт, 00:58 #325 #66158

>>66156
личинку закалять надо, нефиг ее теплым полом баловать
в спальный мешок и на балкон

Ответы>>66169

23 Окт, 11:40 #326 #66168

>>66152
> надо ли вообще?
Мы тоже сомневались, все-таки поставили, сейчас кайфуем. Знаешь как охуенно с холодного ламината в коридоре наступать на теплую плитку в ванной. С неё уходить никуда не хочется. Соответственно комфортно когда срешь (если с\у совмещенный), когда умываешься и когда из ванны вылазиешь. Я бы везде под плитку теплый пол ложил.

> норм ли теплолюкс, электролюкс
Хуй знает, мне кажется они все одинаковые, главное откровенную дешевку не брать. Кстати, там на теплых полах гарантия указана, мне интересно, если он сломается - это нужно будет выламывать полотна из под покрытия и нести на замену? Какой смысл в этой гарантии?

Главное не забудь термодатчик уложить у пола, обязательно в гофре, чтобы потом заменить его можно было, если сломается.

Ответы>>66179>>66181

23 Окт, 11:40 #327 #66169

>>66158
Закалять надо, но никак не хождением по плитке зимой.

Ответы>>66170

23 Окт, 11:58 #328 #66170

>>66169

Личинок вообще лучше не заводить.

Ответы>>66215

23 Окт, 16:44 #329 #66179

>>66168
Термодатчик на каком расстоянии от термокабеля ложить? мнения рознятся.

23 Окт, 18:39 #330 #66181

>>66154
>>66156
>>66168
Спасибо! Убедился что надо, а какой решу, консультантов помучаю.

24 Окт, 13:05 #331 #66206

Анон, подскажи.
Есть торчащий из стены кабель 3х4, проведен от автомата 40А.
На него нужно подключить независимые варочную панель и духовку.
Если я куплю клемник и тупо вставлю в выходные клемы провода от панели и духовки параллельно я не обосрусь?

Ответы>>66208>>66218>>66220>>66273

24 Окт, 13:27 #332 #66208

>>66206

>от автомата 40А.

Это перебор. Четыре квадрата скрытой проводкой лучше 25 А защищать

>Если я куплю клемник и тупо вставлю в выходные клемы провода от панели и духовки параллельно я не обосрусь?

Если провода от приборов поместятся в клеммы, то не должен. В случае если от приборов кабели гибкие, многопроволочные, то предварительно их обязательно следует обжать наконечниками.

Ответы>>66216>>66220

24 Окт, 15:15 #333 #66215

>>66170
Твоего мнение о личинках не спрашивали

24 Окт, 15:16 #334 #66216

>>66208
Можно залудить хвостики

24 Окт, 15:18 #335 #66217

>>66156
> Теплый пол это хорошо. Имхо в ванной и в сортире это маст хэв особенно если есть/планируется личинка.
У меня в ванной он и так тёплый постоянно. Видимо тепло с нижнего этажа доходит.

24 Окт, 15:19 #336 #66218

>>66206
> Если я куплю клемник и тупо вставлю в выходные клемы провода от панели и духовки параллельно я не обосрусь?
Нет.

24 Окт, 16:01 #337 #66220

>>66206
>Если я куплю клемник и тупо вставлю в выходные клемы провода от панели и духовки параллельно я не обосрусь?
При срабатывании отключится и варка и духовка. Это основная проблема.
>>66208
>Это перебор. Четыре квадрата скрытой проводкой лучше 25 А защищать
А вот и еще один поциен кысыкысы. или земскова. или кого из клоунов 16амперников ты там смотрел.

Ответы>>66245

24 Окт, 16:22 #338 #66221

Парни, я вот обнаружил, что нулевой проводник и земля на вводе в квартирный щиток являются замкнутыми. То есть, я это понял не визуально, а после прозвонки. Это нормально? Земля при этом будет выполнять свою защитную функцию? А то у меня стиральная машина током херачится, не могу понять причину.

Ответы>>66222>>66223>>66224

24 Окт, 16:24 #339 #66222

>>66221
У тебя стояк пятипроводный?

Ответы>>66226

24 Окт, 16:25 #340 #66223

>>66221
>Земля при этом будет выполнять свою защитную функцию
>квартирный щиток
Нет.

24 Окт, 16:26 #341 #66224

>>66221
Нихуя не ясно что ты сказал. У тебя ноль разбегается на землю и рабочий ноль в щитке? Или у тебя приходит из подъезда три провода уже?

Ответы>>66225

24 Окт, 16:49 #342 #66225

>>66224
В квартирный щиток приходит 3 провода. Если поставить мультиметр в режим прозвонки, один щуп на ноль, второй на землю, он пищит. Так понятней, вроде.

Ответы>>66246

24 Окт, 16:50 #343 #66226

>>66222
Что за стояк?

Ответы>>66249

25 Окт, 02:29 #344 #66245

>>66220

>А вот и еще один поциен кысыкысы. или земскова. или кого из клоунов 16амперников ты там смотрел.

Причём тут Земсков, дуралей. Согласно ПУЭ максимальный длительный ток для трёхпровдного кабеля, проложенного закрыто, при загрузке 2 проводов из трёх (N и L) - 27А. Предпочитаю верить эмпирическим данным, а не кузьмичёвской мудрости.

Или ПУЭ это теперь устаревший догмат? И после этого ты меня называешь поциентом "кысыкысы"?

Ответы>>66270>>66273

25 Окт, 02:35 #345 #66246

>>66225

Нейтраль всегда имеет электрический контакт с защитным проводником. Либо в подвале дома, либо на подстанции (редкость).

Проверь, действительно ли стиральная машинка имеет контакт с защитным проводником. У приборов с импульсным блоком питания, 110В на корпусе является нормой.

Ответы>>66247

25 Окт, 09:33 #346 #66247

>>66246
Спасибо, разобрался, косяк был действительно в розетке, жила защитного проводника из клеммы выскочила.

25 Окт, 10:34 #347 #66249

>>66226

Ответы>>66254

25 Окт, 12:15 #348 #66254

>>66249

Стояком называют магистральные провода в этажном щите. Этим же словом называют магистральные трубы водоснабжения, отопления, канализации и эрекцию мужского полового члена.

25 Окт, 15:29 #349 #66270

>>66245
Ну-ну.

Ответы>>66274

25 Окт, 17:25 #350 #66273

>>66206
>торчащий из стены кабель 3х4
>>66245
>Согласно ПУЭ максимальный длительный ток для трёхпровдного кабеля, проложенного закрыто, при загрузке 2 проводов из трёх (N и L) - 27А

Пик из ПУЭ выше по треду >>65860

Ответы>>66274

25 Окт, 17:57 #351 #66274

>>66270
Что не так?
>>66273
Это говно, а не пик.

Ответы>>66302

26 Окт, 00:44 #352 #66302

>>66274

>Это говно, а не пик.

Прога ""мобильный электрик""рекомендую всем в этом треде, делающая расчёт на основе таблиц ПУЭ, даёт те же цифры.

Ответы>>66305

26 Окт, 03:30 #353 #66305

>>66302
спецвыпуск ПУЭ для ашота?

Ответы>>66306

26 Окт, 07:15 #354 #66306

>>66305

Далее идёт содержание раздела "справка" окна расчёта длительного допустимого тока:

Выбор допустимого длительного тока для проводов и кабелей

Расчеты тока по сечению основаны на данных из таблиц ПУЭ.

Таблица 1.3.4.
Таблица 1.3.5.
Таблица 1.3.6.
Таблица 1.3.7.

Учет температуры среды, основан на таблице ПУЭ

Таблица 1.3.3.

Тепловые нагрузки приняты из расчета нагрева жил до +65°С, при температуре окружающей среды +25°С, и земли + 15°С (режим температуры - авто)

При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, снижающие коэффициенты: 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов.

28 Окт, 18:12 #355 #66406

Поцоно, я вам покушать принес:
http://remo-blog.ru/e-lektrika/provodka-nad-natyazhny-m-potolkom.html

Ответы>>66412

16 Кб, 600x450

15 Кб, 600x450

28 Кб, 600x450

59 Кб, 600x600

29 Окт, 03:52 #356 #66412

>>66406
Нахуй так жить?
У него статьи и видео одно охуительнее другого. Кунсткамера настоящая.

Ответы>>66414>>66415>>66421

29 Окт, 07:35 #357 #66414

>>66412

У меня практически так же (чуть лучше) провода на плите скручены. Ну там покомфорочно такая скрутка. 3 месяца, пока не сгорело.

Ответы>>66415

29 Окт, 07:36 #358 #66415

>>66414
>>66412

Присмотрелся и понял, что у него всё хуже.

29 Окт, 11:25 #359 #66421

>>66412
"при перегреве кабеля, бетонное основание заберет часть температуры на себя."

29 Окт, 21:44 #360 #66435

Сап, скрутач
Нужен маленький металлический электрощит на 3 или 4 модуля (в идеале 3, нужен для рубильника), больше - банально не влезает в нишу.
Подскажите, где можно заказать, если такое бывают в природе

Ответы>>66436>>66437>>66438>>66445

29 Окт, 21:45 #361 #66436

>>66435
бокс, прошу прощения, хотя один хрен..

29 Окт, 21:58 #362 #66437

>>66435
>нужен для рубильника
Замеряй нишу в сантиметрах и ищи ЯРП подходящего размера же.

29 Окт, 22:12 #363 #66438

>>66435
http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/boksy-plastikovye-ip-65-i-aksessuary-hager-vector/ve103d/
http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/boksy-plastikovye-ip-65-i-aksessuary-schneider-electric-kaedra/13975/
http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/boksy-plastikovye-ip-55-ip-65-abb-europa-fly-mistral65/12644/
http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/boksy-plastikovye-ip-65-i-aksessuary-schneider-electric-kaedra/13976/

Ответы>>66439

29 Окт, 22:19 #364 #66439

>>66438
И хули ты тут пластиковых накидал?

Ответы>>66440>>66442

29 Окт, 22:21 #365 #66440

>>66439
Тебе тупо железка чтоле нужна?

Ответы>>66459

29 Окт, 22:35 #366 #66442

>>66439
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/b09_shkafy_metallicheskie_skrytogo_montazha_rossiya/b0915_shkaf_shchrv_6_z_275kh320kh120mm_svetlo_sery/
Только такие если.

Ответы>>66459

29 Окт, 23:09 #367 #66445

>>66435
Вопрос, а нахуя металлический?

Ответы>>66459

30 Окт, 08:45 #368 #66459

>>66440
Да
>>66442
Спасибо, видимо, если нефига не найду, буду брать его, пилить и варить из него более миниатюрный.
Вот реально на 5-10 мм не влазит, если края по бокам срезать
>>66445
Господа пожарники с проверкой приходили

Ответы>>66461>>66586

30 Окт, 10:29 #369 #66461

>>66459
>Господа пожарники с проверкой приходили
На какой нормативный акт ссылались? Давай кулстори, интересно же. Может тебе пластиковый с сертификатами подойдет.

02 Ноя, 11:18 #370 #66586

>>66459
Да, предписание бы глянуть, даже любопытно стало.

03 Ноя, 16:11 #371 #66642

Сап, анон. В данный момент присматриваю себе недорогую дачу с участком, чтобы в дальнейшем допиливать ее, утеплять, подводить воду и прочие ништяки. Нашел один интересный вариант, но там нет ебаного света. Владелец сказал, мол, СТОЛБ РЯДОМ СТОИТ ЗА 15К ПОДКЛЮЧАТ, а как начнешь читать местный городской форум, так там люди 50-100-200к отдают за это, типа бюрократия, бумажек миллион, ходи-собирай-печать-не-та. При этом все пишут, мол, да есть закон, что за 550р подключить должны, но люди ходят в ФАС и ПРОКУРАТУРУ, без этого в энергетической организации даже жопу не оторвут. Либо так, либо взятку им давай. Неужели все так сложно?

Ответы>>66645>>66683>>66761

sage 03 Ноя, 17:28 #372 #66645

>>66642
>СТОЛБ РЯДОМ СТОИТ ЗА 15К ПОДКЛЮЧАТ
Ставь условие — подключай липездричество, куплю твою дачку на 20 тыр дороже.
Продавец сразу сдуется.

445 Кб, 1600x1200

03 Ноя, 18:25 #373 #66651

третья лампочка за 2 недели. сразу после включения света сгорают нахуй.
в этой даже пулевое отверстие образовалось.
в какую сторону копать?
за комп и прочую технику переживаю.

Ответы>>66660

593 Кб, 688x1000

03 Ноя, 18:47 #374 #66652

Электриканы, я вот делаю ремонт, придумал как получить бесплатное электричество. Пикрилейтед. Какие подводные камни?

Ответы>>66682>>66692

03 Ноя, 21:17 #375 #66660

>>66651
Патрон замени.

Ответы>>66662

03 Ноя, 22:21 #376 #66662

>>66660
это было в разных комнатах.
алсо когда-то где-то в квартире выключают свет, я слышу щелкоч в наушниках компа. грешу на проводку.

Ответы>>66686

04 Ноя, 01:56 #377 #66682

>>66652
При первой же проверке получишь сгущенки если не сгоришь к тому времени

04 Ноя, 02:00 #378 #66683

>>66642
> СТОЛБ РЯДОМ СТОИТ ЗА 15К ПОДКЛЮЧАТ
Ага, а сам чего не подключил тогда.
Не слушай его, это пиздеж уровня Я ТОЛЬКО НЕДАВНО ТО ПРОШЕЛ И ВСЮ ПОДВЕСКУ ПОМЕНЯЛ, А СТУЧИТ ЭТО ПРОСТО НЕ ПРИТЕРЛОСЬ ЕЩЕ

04 Ноя, 02:54 #379 #66686

>>66662
Лампы говно или патрон.
У меня тоже щелкает и дома и на работе. Щитки и проводка новые.

sage 04 Ноя, 09:16 #380 #66692

>>66652
>получить бесплатное электричество
Зачем воровать дешиманское электричество?
Аоруй что - нибудь дорогое, золото там, сотни нефти

2342 Кб, 3920x2204

04 Ноя, 11:08 #381 #66696

Электрач, зацени мой хэндмэйд.

Ответы>>66700>>66701>>66703>>66717>>66719

04 Ноя, 11:48 #382 #66700

>>66696
Что за хуйня у тебя вместо автомата стоит, не разберу?

04 Ноя, 12:03 #383 #66701

>>66696

Провода нужны разных цветов.

04 Ноя, 12:37 #384 #66703

>>66696
Это же электрощиток будет? Давай поясняй как такое делать.

Ответы>>66705>>66706

04 Ноя, 12:51 #385 #66705

>>66703
Это вводной автомат походу. Вероятно для дачи или гаража.
Берешь автомат, йоба клемники (нахуй он такие влепил на такой ток не пойму), пв3, ншви, прессуешь и разводишь.

Ответы>>66723

04 Ноя, 13:00 #386 #66706

>>66703
Да, вводной щиток, автоматом. На замену старому с рубильником. Режешь жесть, сгибаешь края, крепишь рейки и уголки. Йоба клемники нужны. В них будут входить старые алюминиевые провода и их будет дохуя. А автомат поставил какой нашёл более менее приличный. Новый не хочу ставить комплекс строений который всем эти питается тоже старый.

Обычно ставим новые автоматы EATON.

Ответы>>66707>>66716>>66720>>66723

04 Ноя, 13:04 #387 #66707

>>66706
> Новый не хочу ставить комплекс строений который всем эти питается тоже старый.
Блеать, тогда вдвойне нужнен нормальный автомат а не
> какой нашёл более менее приличный
ноунейм.

Недавно у друга брат сгорел с женой на даче из-за старой проводки и говноавтоматов

Ответы>>66715

04 Ноя, 15:34 #388 #66715

>>66707
Какой ноунейэм? GE. Там же написано.

Ответы>>66721

04 Ноя, 15:46 #389 #66716

>>66706
Алюминий сгорит быстрее чем твои 32а отщелкнут.

04 Ноя, 15:47 #390 #66717

>>66696
Тебя жаба не задушила виху покупать? Набор отверток за 10к, охуеть можно.

04 Ноя, 15:48 #391 #66719

>>66696
Как называются клемники и ограничители для динрейки?

04 Ноя, 15:50 #392 #66720

>>66706
Чет непонятно нахуй тебе йоба клемники с шестигранником, при затягивании они же алюминий передавят нахуй.

04 Ноя, 15:52 #393 #66721

>>66715
В глаза долблюсь... Синий GE мне не попадался еще.

2357 Кб, 3920x2204

04 Ноя, 15:52 #394 #66722

Завтра доделаю. Кукаретики вы мои.

Ответы>>66725

04 Ноя, 15:55 #395 #66723

>>66705
>пв3, ншви, прессуешь
А не проще было одножильные использовать?
>>66706
>Йоба клемники
>тем более алюминиевые провода
Слышал что под постоянным давлением болта в клемме провод расплющиваются, и, со временем, площадь контакта может уменьшиться.

Кстати, почему такие большие клеммы? И почему такой йоба переключатель?

Ответы>>66724

04 Ноя, 15:59 #396 #66724

>>66723
> А не проще было одножильные использовать?
Этими разводить удобнее, гибкий, обжим двух проводов в наконечник крайне годен.
> со временем, площадь контакта может уменьшиться
Со временем рекомендуется их протянуть, а так все норм.
> Кстати, почему такие большие клеммы? И почему такой йоба переключатель?
У ОПа спроси.

04 Ноя, 16:00 #397 #66725

>>66722
Чего узо не поставил?

Ответы>>66728>>66729

04 Ноя, 16:18 #398 #66728

>>66725
Стоит же.

04 Ноя, 16:48 #399 #66729

>>66725
Это всего-лишь разводной щиток. На 4 строения. В каждом строении свой автомат и узо на розетки. Вообще можно было бы обойтись и без автомата, сюда питание тоже из щита идёт недалеко. Только был слух, что тот щит хотели сносить. И если снесут этот щиток станет питающим.
В идеале всё будет из меди в следующем году. Поменяем все провода, под землю пустистим.
Я вообще пришёл в этот сарайчик поменять лампочку. А получилось так, что снял старую проводку и поставил новую. С лампами, обогревателями, щитом, коробками. Вся проводка в трубках, свет на часах с ручным режимом. Вангую, что здание развалтся, а проводка будет стоять.

05 Ноя, 14:10 #400 #66761

>>66642
Всё может быть как очень просто, так и очень сложно. В зависимости от твоих энергетиков и конкретной ситуации.

05 Ноя, 20:49 #401 #66791

>>66149
C нормально выставленным балансом белого выглядело бы интереснее.

2329 Кб, 3840x2160

08 Ноя, 11:48 #402 #66870

Кароч, домоны! Есть две штробы в стене, с обратной стороны которой будет висеть телек, а внизу стоять тумба с техникой. В узкой штробе будет розеточные 2.5 квадрата, а в широкой два utp под интернет, коаксиальный антенны и hdmi. Где я проебался и поясните за наводки/помехи.

Ответы>>66873

08 Ноя, 17:18 #403 #66873

>>66870
>Где я проебался
>розеточные 2.5 квадрата

Ответы>>66876>>66883

08 Ноя, 17:21 #404 #66876

>>66873
Что не так?

Ответы>>66877

08 Ноя, 17:23 #405 #66877

>>66876
то что тебя разводят как лоха.

Ответы>>66888

29 Кб, 960x960

08 Ноя, 17:27 #406 #66878

Можно ли подобный девайс присобачить вместо унылой лампы ильича? Самому реально если хикка и вкрутить/выкрутить лампу ничего не умею?

Ответы>>66879>>66881>>66929

08 Ноя, 17:32 #407 #66879

>>66878
>кроме
фикс

08 Ноя, 17:35 #408 #66881

>>66878
то что у тебя на пикрилейтеде для подвесного потолка

Ответы>>66891

08 Ноя, 17:42 #409 #66883

>>66873
Так это я сам кладу. Ну может полтора использую, не знаю пока. Гуглил тут, получается, наводок и помех быть не должно, можно неэкранированные утпшки использовать. Все кабели слаботочные и два из них экранированы. Короче, буду надеяться что прокатит так.

Ответы>>66884>>66885>>66887

08 Ноя, 17:50 #410 #66884

>>66883
никаких наводок не будет.

Ответы>>66886

08 Ноя, 17:51 #411 #66885

>>66883

Используй 2,5, не слушай этого кузьмича.

Ответы>>66887

08 Ноя, 17:55 #412 #66886

>>66884
Да так и сделаю, сам подсобник у мегаэлектрика (мой батя). Часто шабашим вместе. Просто захотелось, чтоб на новом месте все по-человечьи было и все эти шнуры не змеились под ногами.

08 Ноя, 17:59 #413 #66887

>>66885
Откуда вы такие умные повылезали?
>>66883
>Ну может полтора использую
Смотри в таблицу и не еби мозг. 1,5квадрата=16 ампер. Больше для розеток кидать нет смысла.

Ответы>>66898>>66983

08 Ноя, 18:20 #414 #66888

>>66877
Разводят на что?

Ответы>>66945

08 Ноя, 18:53 #415 #66891

>>66881
Именно на потолок она и нужна.

Ответы>>66929

08 Ноя, 21:25 #416 #66898

>>66887
>1,5квадрата=16 ампер. Больше для розеток кидать нет смысла.
зеленое говно, съеби

Ответы>>66907>>66983

08 Ноя, 22:25 #417 #66907

>>66898
Начитался интернетов, где дяди разводят лохов на 2,5 квадрата? какой же ты смешной.

Ответы>>66983

41 Кб, 684x862

09 Ноя, 10:33 #418 #66929

>>66891
Чтобы лучще было понятно вместо этого пиздеца хочу воткнуть это >>66878
Какие подводные камни? исключая что я ниразу не электрик

Ответы>>66932>>66933

09 Ноя, 11:40 #419 #66932

>>66929
Судя по фотке у тебя коробка для света вмурована в потолок? Первый раз такое вижу, ну да ладно. Светодиодный светильник у тебя на картинке для монтажа в гипсокартон или подвесной потолок, т. е если ты не будешь в потолке выпиливать дыру - именно этот светильник не закрепишь и выглядеть будет уебищно. Надо искать накладной.
Что касается электрики, соединить 2 проводка много ума не надо. Только выруби свет в хате в щитке прежде чем что-то делать.
Алсо у меня есть предубеждения против светодиодных светильников - обзоры говорят что по пульсациям у всех китайцев есть большие проблемы, а с теплоотводом беда у каждого второго.

Ответы>>66934>>66961

sage 09 Ноя, 11:46 #420 #66933

>>66929
Угол рассеивания уже, чем у ильичёвки, а так заебца - можно световую температуру выбрать (я люблю похолоднее, например, 5-6 кК). Ещё может мерцать, если драйвер хуёвый, проверяется телефоном, и при нагреве чуть падает яркость, также падает необратимо через определённое время наработки

18 Кб, 230x230

09 Ноя, 11:58 #421 #66934

>>66932
> если ты не будешь в потолке выпиливать дыру
Так в потолке же и так дырка, и ее надо закрыть.
>накладной
Спасибо, вот уже нашел фото. То что надо. Только не пойму, там внутри саморезы для крепления к потолку? А стекло вкручивается?

Ответы>>66947

09 Ноя, 13:31 #422 #66945

>>66888
Типа имеет ввиду, что кабель толстый. Можно и 1,5. Хотя там копеечная разница.

09 Ноя, 13:33 #423 #66947

>>66934
Ты хоть бы марку/ссылку давал. С картинки не очень понятно, как крепится

09 Ноя, 19:38 #424 #66961

>>66932
>Первый раз такое вижу
Это в новых домах в перекрытия закладывают пнд трубу и коробки, и потом провода протягиваются по ним, чтобы типа бетон не штробить и все такое. Но на деле монтажники часто косячат и либо коробки стоят не там, либо трубы идут не туда

10 Ноя, 05:51 #425 #66983

>>66907
>>66898
>>66887
Ребята, не сысорьтесь. Можно ставить 1,5 кв кабель на 16А, но это должны быть честные 1,5 квадрата, а то у нас бывает и 1,1 квадрат на деле оказывается, если померять. Лучше ходить со штангенцыркулем, лол.

Ответы>>67006

10 Ноя, 20:38 #426 #67006

>>66983
Я и хожу. И нихуя смешного нет. И изоляцию тоже меряю.

Ответы>>67015

11 Ноя, 03:11 #427 #67015

>>67006
Ты с мегометром под мышкой ходишь?

Ответы>>67042

11 Ноя, 18:44 #428 #67042

>>67015
толщину изоляции в смысле. тем же штангенциркулем

Ответы>>67052

12 Ноя, 03:14 #429 #67052

>>67042
Интересное ноу-хау, а толщина изоляции где-то нормируется? Или просто - чем толще, тем лучше?

Ответы>>67053>>67086

12 Ноя, 03:19 #430 #67053

>>67052
Нормируется.
Толще не всегда хорошо. Кто-то кудахчет, что теплоотвод хуже, но тем не менее мне кольчугкабель нравится сильнее всех.

12 Ноя, 19:18 #431 #67086

>>67052
Нормируется. По крайней мере у нормальных кабелей.

29 Кб, 800x800

18 Ноя, 14:02 #432 #67431

Подскажите, номально зачищать этим 2,5 провода 2ой изоляции? В леруа только такие есть

Ответы>>67435>>67439>>67457>>67458>>67472>>72887

18 Ноя, 14:13 #433 #67435

>>67431
Ножом не пробовал?

Ответы>>67475

18 Ноя, 14:28 #434 #67439

>>67431
Не стоит. Лучше канцелярский нож.

74 Кб, 1500x1350

83 Кб, 1500x1350

18 Ноя, 19:20 #435 #67457

>>67431
Мысли выражать научись сначала. А вообще 2,5 можно хоть кусачками зачищать, но лучше специнструментом.

Ответы>>67472>>67509

18 Ноя, 19:26 #436 #67458

>>67431
>леруа
Хуеруа.
http://www.vseinstrumenti.ru/

19 Ноя, 01:18 #437 #67472

>>67431
Двачну этого товарища >>67457.

19 Ноя, 07:35 #438 #67475

>>67435
Зачищать много нужно, да и боюсь повредить провод или изоляцию самих проводов проводов, когда снимается верхняя.

Ответы>>67487>>67509>>67511>>67514

19 Ноя, 10:36 #439 #67487

>>67475
Так изоляцию снимай вдоль провода, а не поперёк.

19 Ноя, 19:13 #440 #67509

>>67475
Если провод плоский, то наружная изоляция (до 2,5) снимается тем же >>67457 пикрилейтедом справа

78 Кб, 1500x1350

19 Ноя, 19:18 #441 #67511

>>67475
либо хнипексом. не слушай старперов, годней ножа еще не придумали, все поделки от китайско-руских говнопроизводителей типа штока или квт в сравнение не идут совершенно. хотя зашел и охуел от цены я его в 2 раза дешевле покупал

19 Ноя, 20:07 #442 #67514

>>67475
>Зачищать много нужно
Если у тебя спешка, бери этот йоба-нож.
Если ты криворукий, то не бери, криворукие им режутся.

Тренируйся. Надо счистить много - надрезай сантиметров десять и тяни в разные стороны.

Ответы>>67516

19 Ноя, 20:30 #443 #67516

>>67514
>тяни в разные стороны.
Спешу тебя огорчить, что нормальный гостовский кабель с толстой наружной изоляцией а не ссаный пунп с изоляцией 0.0000001 мм так зачистить невозможно.

Ответы>>67517

19 Ноя, 20:35 #444 #67517

>>67516
Зря спешил, ты не первый. А если взять в руки джве пары плоскогубцев? Или ты каши мало ел?
Пунпа я в руках не держал. Одни только охуительные истории из интернета слышал. Или он сейчас вместо ввг идёт?

Ответы>>67518

19 Ноя, 21:19 #445 #67518

>>67517
>джве пары плоскогубцев
Ебал её рука, как запутался. Две пары - будет черезчур.

79 Кб, 901x494

Аноним 20 Ноя, 12:15 #446 #67544

Юзал кто?
http://ru.aliexpress.com/item/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-80-300V-0-1-99/1799796096.html
Стоит ли брать взять для контроля.. Ради баловства, конечно же, буду бегать смотреть что-сколько жрет Ампер..
Т.к. до 300Вольт, воткну после УЗМ
Но смущает одно, не загориться ли случайно это поделие на ровном месте и не убьет мне остальные модули? Насколько адекватно подобное китайское изделие ставить в нормальный щит? (Судя по обзору внутренностей, конторка, его клепающая, тупо затаривается в китае и выжигает свои шильдики, хотя, тот же узм она же и делает )

Ответы>>67545>>67562>>67576

Аноним 20 Ноя, 12:19 #447 #67545

>>67544
Щит.. заредактировался
>Судя по обзору внутренностей, конторка, его клепающая, тупо затаривается в китае и выжигает свои шильдики, хотя, тот же узм она же и делает
это я к тому, если ее у нас покупать, с наклейкой от меандра, ту, что до 400 вольт
Она стоит в 3 раза дороже, плюс надежность и погрешность та же, судя по отзывам, смысла чего-то не вижу

Ответы>>67551

20 Ноя, 14:15 #448 #67551

>>67545
99 А? Как то хлипковато для такого тока

20 Ноя, 18:58 #449 #67562

>>67544
купи расцепитель минимального/максимального напряжения и не еби мозг этими узмами. за китайский мусор несколько килорублей отдавать, охуеть можно.

20 Ноя, 23:50 #450 #67576

>>67544
Если брать китайское ультраговно за 300 р то норм, а так нахуй нада. Возьми РМТ или ОМ.

Ответы>>67582

Аноним 21 Ноя, 01:56 #451 #67582

>>67576
Мне просто постоянный индикатор захотелось заместо мультиемтра
Узм стоит уже лет 5, смысл брать что аналогичное
А на тот момент он был самым вменяемым из тог,о что нашел по тестам и обзорам, не считая какого-то абб под 10к, это по цене 2008 года.

Ответы>>67603

34 Кб, 125x300

21 Ноя, 14:07 #452 #67603

>>67582
Я себе такой воткнул. Цена конечно двойная по сравнению с твоим, но мне норм.

Ответы>>70476

25 Ноя, 06:55 #453 #67822

Господа хочу сделать скрытую проводку в деревянном доме. Что если провод пустить в гофре? По тб это вообще пиздец или есть варианты?

Ответы>>67880

25 Ноя, 09:36 #454 #67825

Есть старый выкллючательлет 15 или больше в нем стоит светодиод. Из за этого светодиода светятся все светодиодные лампочки.
Можно ли откусить этот диод? С цепью из за этого ничего не случиться?

Ответы>>67829

25 Ноя, 09:39 #455 #67826

Есть одна однушка в панельном доме 1989 года постройки (серия 111-90).

На кухне всего 2 розетки, одна из них наверху над плитой, к ней ведет алюминиевый 2*2,5. Подключил к ней духовку 2 кВт. В теории этот кабель должен держать 16 А (3,5 кВт), но насколько он мог деградировать за 27 лет? Можно ли его нагружать до номинала и на какой автомат садить? Пожарная часть в 2 минутах, но дом газифицирован.

Ответы>>67837>>67840

25 Ноя, 10:33 #456 #67829

>>67825
Да, можно. Нет, не случится.

25 Ноя, 11:31 #457 #67837

>>67826
Забыл спросить, в конце 80-х уже использовали защитное заземление (третьим проводом) в квартирах? Из щитка я ничего не понял, там полный атас.

Ответы>>67840>>67875

25 Ноя, 12:20 #458 #67840

>>67837
У меня в панельке 90го года постройки заземления нет.
>>67826
До номинала нагружать можно. У нас на нём же одновременно висят плита и проточный водонагреватель, всё ок за 5 лет.

Ответы>>67841

25 Ноя, 12:34 #459 #67841

>>67840
Интересно. А к розеткам двух- или трехжильный кабель подходит? У меня вот где как, и ессно без маркировки.

Ответы>>67846

25 Ноя, 12:59 #460 #67846

>>67841
Двухжильный везде, алюминиевый, хрупкий, ломается при попытке согнуть.

25 Ноя, 19:07 #461 #67875

>>67837

Вероятнее всего заземлена только электроплита, путём соединения корпуса с этажным щитом.

Ответы>>67881

25 Ноя, 22:03 #462 #67880

>>67822
ставь узо 10мА на линии.

Ответы>>67894

25 Ноя, 22:15 #463 #67881

>>67875
>электроплита
Плита газовая, с электродуховкой и розжигом. Корпус не заземлен, не к рабочему же нулю его подключать (на розетку пришло 2 провода), кабель заменить нельзя. УЗО спасёт?

26 Ноя, 10:59 #464 #67894

>>67880
Кабель нг, и в гофре, а можно и металлорукав. И УЗО - 30мА достаточно будет, 10 уже перебор.

1559 Кб, 1600x2133

296 Кб, 768x1024

355 Кб, 768x1024

216 Кб, 600x800

26 Ноя, 21:11 #465 #67939

Во сколько возгораний/10 оцените щиток? Мои 3 левых автомата. Справа соседи чего-то страшного намутили, но не доделали и бросили. В итоге новые медные ввг-шки у них просто висят в щитке.

На завтра вроде договорился с электриком поменять пакетник, купил двухполюсной iek на 40 ампер. Автомат, потому что выключатель нагрузки на тот же номинал стоит столько же.

Ответы>>67941>>67942>>67943>>68002

933 Кб, 1024x2052

26 Ноя, 21:20 #466 #67941

>>67939
Что это за НЁХ, и почему всем похуй на то, что у неё отгорели 2 контакта, я не знаю. Маркировка 100 А, 380 в. Видимо, это был трехфазный автомат на этаж, но превратился в однофазный? Я ебал. 88 год на табличке.

Ответы>>68000>>68039

26 Ноя, 21:34 #467 #67942

>>67939
> на 40 ампер
Охуел что ли?

Ответы>>67968

26 Ноя, 21:38 #468 #67943

>>67939
9 жэковских электриков/10
Я так понимаю, соседи вывели каждую линию в щит и будут потом в нем все собирать

А может накатить отдельный веселый тред?
Выходим в коридор и фоткаем щит в подъезде + в квартире, если есть
и обсуждаем на сколько ашотов из 10 собран щит

Ответы>>67975

27 Ноя, 07:35 #469 #67968

>>67942
А сколько? По 16 на две группы розеток и 6 свет. С запасом даже.

Ответы>>68232>>68265

1135 Кб, 1936x2576

934 Кб, 2576x1936

581 Кб, 2576x1936

27 Ноя, 11:05 #470 #67975

>>67943
>А может накатить отдельный веселый тред?
Сразу десять, по штуке на считок.

Ответы>>67976>>67997

27 Ноя, 11:12 #471 #67976

>>67975
>считок
Пиздец.. Считок от слова счот. Ебал её рука.

27 Ноя, 16:53 #472 #67997

>>67975
Что за мода напряжение снизу подавать. У нас на работе за такое убивают, нахуй.

Ответы>>67999>>68001

27 Ноя, 18:23 #473 #67999

>>67997
Там ещё на вводной автомат по диагонали напряжение подано. Провода коротковаты.
Надрессированым на ввод только сверху не понять.

27 Ноя, 18:47 #474 #68000

>>67941
скольки этажный дом?

Ответы>>68007

27 Ноя, 18:49 #475 #68001

>>67997
В нормальной автоматике уже давно расчет на подачу питания снизу, даже прорези для вилочной шины снизу сделаны, у того же легранда например.

27 Ноя, 18:49 #476 #68002

>>67939
>14485615005902.png
какой шикарный ноль

Ответы>>68007

27 Ноя, 21:16 #477 #68007

>>68000
Девять.
>>68002
Охуенный орех без скорлупы.

Ещё история от меня. Сегодня разбирался с группами. Отключил и заизолировал соседский кабель со своего автомата (судя по тому, что он был выключен несколько дней и реакции не последовало, на нём не было нагрузки). Похуй, счетчик выработал ресурс давно.

Выяснилось, что в квартиру входят 3 лапши: 34, и 32,5 и 2*2,5. И вот этот три на четыре квадрата питает ТОЛЬКО ОДНУ РОЗЕТКУ В ПРИХОЖЕЙ. На втором большая часть розеток и половина светильников, на третьем — 2 рандомные розетки и остальной свет.

Блядь, я бы посмотрел на того, кто это делал. Непонятно, при строительстве или уже потом схему модернизировали. Переключить хуй что получится, весь кабель в каналах жб панелей, коробки вообще не факт что есть. Ууу, сука.

Ответы>>68012>>68022>>68041

27 Ноя, 21:33 #478 #68012

>>68007
>Переключить хуй что получится, весь кабель в каналах жб панелей, коробки вообще не факт что есть.
Коробки по любому есть. Тогдашние строители не ведали эзотерических трендов монтажа нынешнего времени.
Найди кого-нибудь с искателем проводки.

28 Ноя, 02:45 #479 #68022

>>68007
У меня монолит и я охуел когда проводку перебирал. Сейчас очкую от того, что рядом соседи, у которых ее не перебирали.

Ответы>>68040

28 Ноя, 14:15 #480 #68039

>>67941
скорее всего замкнуло фазы, видишь на боках наконечников чернота, средний провод отгорел и фазу скрутили напрямую.

28 Ноя, 14:16 #481 #68040

>>68022
от чего охуел то?

Ответы>>68042

28 Ноя, 14:21 #482 #68041

>>68007
нехуй перекелючать. клади новую проводку и все.

Ответы>>68081

28 Ноя, 15:39 #483 #68042

>>68040
Обгорелые люминевые скрутки заделаны прямо в стену без изоляции, поврежденная изоляция почти на всех участках, пере проводов вообще обуглена была. Веселуха в общем.

91 Кб, 777x610

58 Кб, 712x613

28 Ноя, 21:51 #484 #68063

Мой омский щит, подъезд и коридор
Помимо этого, есть еще 2 мелких отдельных бокса, замурованных в самой квартире (лень фоткать, эти просто на компе есть)
Один делит С25 из того двухполюсника, что на фотке, на плиту, духовку и посудомойку, 2 2P автомата по 16А, один на 10.
И второй - балкон (розетки и свет) + кондер, два 2P автомата по 16А.
Так ебануто получилось потому, что "менял" проводку лишь частично, кое где просто наращивал, добавляя розеток, т.к. изначальная лежит лютая медь 3x4(!) на все, кроме плиты. А вот на плиту почему-то 3x4 алюминий - хуй поймешь этих строителей из 90-хх.

29 Ноя, 10:10 #485 #68081

>>68041
>клади новую проводку
Не вариант, там отделка недавно сделана и потолок натянут. Да и ебал я бетон штробить. Пока соединил ПВ1 полторахой корпус плиты и щитка, и успокоился. Причём запихал его в пвх плинтус.

Ответы>>68083

29 Ноя, 10:41 #486 #68083

>>68081
>Причём запихал его в пвх плинтус.
Тушить легче будет

Ответы>>68115

29 Ноя, 19:33 #487 #68115

>>68083
Теперь ты такой приводишь пример, когда защитный нулевой провод сечением, равным фазному, проводит такой ток, чтобы загореться. Вариант, когда автомат не срабатывает на кз, не рассматриваем.

Ответы>>68117

29 Ноя, 19:42 #488 #68117

>>68115
Ну не знаю чего там тушить не тушить, но пе без механической защиты должен быть не менее 4 квадратов.

Ответы>>68143

29 Ноя, 22:47 #489 #68143

>>68117
Интересно. Таблицу перед этим требованием посмотрел, дальше не читал. Как ни крути, в моём случае, 4 квадрата меди, переходящие в 2,5 алюминия АППВ, были бы просто переводом материала.

02 Дек, 04:10 #490 #68232

>>67968
Лол 40 дохуя же. Ты хоть представляешь такой ток ~220В? Ты его взял, чтобы он никогда не выключался, просто как рубильник? Если бы у тебя 10 автоматов по 16А стояли - ты бы взял на 160А?
По сечению провода смотри. Я не думаю, что он у тебя больше 2,5 квадратов, значит 16А нужен.

02 Дек, 17:08 #491 #68265

>>67968
ну пожарники может отключат, когда вся проводка уже сгорит нахуй. я хуй знает, что в голове у таких электриков, как ты. это по моему даже в школе на физике изучают.

484 Кб, 1620x2160

03 Дек, 14:45 #492 #68301

Рейт мой счётчик хуетчик. Доделал проводку, и ебаный старый кабель потерял нагрузку, хуй знает почему и как. Исследовать нахуй и в пизду, все кабели в бетонных стенах по диагонали и вообще хуй их найдёшь и разбирешься. Поэтому буду просто ставить ещё один автомат, а старый с нужным мне проводом который отвалился оставлю на месте, т.к. к нему подключено ещё пол комнаты и до неё ремонт ещё не дошёл.
Теперь вопросы:
Норм что я воткну ещё один автомат на 16а и к нему подключу всю свою залупу (свет и пара розеток)
Что можно придумать с этим обоссаным счетчиком? Спрятать его в щиток? Или что-то покрасивее есть?
Можно кинуть один кабель фазу, а ноль хуйнуть к нулям, которые идут от соседнего автомата?

Ответы>>68306>>68328

03 Дек, 16:27 #493 #68306

>>68301
на счетчике 5а
с25 на такой хуйне крайне бабахнуто смотрится
на сколько изначально пробочки были, не на 10 ли или вообще на 6.3?

Ответы>>68308>>68310

03 Дек, 16:33 #494 #68308

>>68306
Хз все до меня подключал какой-то хуйрыга

03 Дек, 17:28 #495 #68310

>>68306
Кстати, почему с ним нихуя не происходит, иногда до 7А доходит только на одном автомате?

Ответы>>68326>>68332

03 Дек, 20:37 #496 #68326

>>68310
Ну так может, он брешет у тебя давно уже. Если номинал привысил, это ведь не обязательно значит, что всё сразу полыхнуть должно.

03 Дек, 20:43 #497 #68328

>>68301
Счётчик слишком низко, наклонять будет тяжело.
Покупай металлический щит, рви у него в задней стенке дыру и ставь всю требуху туда. Далее: вызываешь дядьку с пломбиром и подключаешь счётчик гибкой проводкой. Дядька пломбирует счётчик и уходит. Наклоняешь счётчик вперёд, он перестаёт считать.
Профит!

03 Дек, 22:40 #498 #68332

>>68310
Бывает и без превышения горят
Но, как бы ничего хорошего в этом нет, Номиналы хотя бы до 16 снизить, а лучше до 10
И я более чем уверен, что даже их выбивать не будет, только если сразу по 2 чайника кипятить.
Просто удивительно, как он у тебя не взлетает когда все включено

08 Дек, 20:04 #499 #68752

Электраны, подскажите, за каким хуем на мощные приборы, например, сварочные инверторы на 5-9КВт ставят с завода вилку Шуко? Они же не рассчитаны больше 16А, хотя в инструкции к таким пишут потребляемый ток 25-40А. Получается, что если я буду использовать такой прибор на максимальной мощности, то вилка и розетка погорит? Нужно менять на нормальные трехжильные? Или ограничение 16А это сильно заниженная величина, чтобы долбоебы не подключали к бытовой сети с хуевой проводкой такие приборы? Если, например, на такую розетку провести 2,5мм2 и пустить 25А, то розетка не сгорит?

Ответы>>68759>>68797>>68818

08 Дек, 20:59 #500 #68759

>>68752
>Электраны, подскажите, за каким хуем на мощные приборы, например, сварочные инверторы на 5-9КВт ставят с завода вилку Шуко?

Пруф в студию.
>Или ограничение 16А это сильно заниженная величина, чтобы долбоебы не подключали к бытовой сети с хуевой проводкой такие приборы?

Это сильно заниженная величина, при превышении пиздец сразу не произойдёт, просто провода будут быстрее деградировать. 2.5 квадрата алюминия держат 40А, как показывает моя практика. Годами работают. А что им сделается, если вся изоляция сгорела ещё при Ельцине?

Ответы>>68760>>68762>>68763

08 Дек, 21:01 #501 #68760

>>68759

Добавлю, что совать в розетку такую штуку всё равно не стоит. Ябзассал.

08 Дек, 21:09 #502 #68762

>>68759
>чтобы долбоебы не подключали к бытовой сети с хуевой проводкой такие приборы?

Ещё как инженер добавлю: что бы долбоёбы не подключали куда-то то, что нельзя, делают несовместимые порты.

Ответы>>68764

72 Кб, 709x531

08 Дек, 21:11 #503 #68763

>>68759
>Пруф в студию
Вот, например, ~7КВт.
>2.5 квадрата алюминия держат 40А
С нагрузкой проводки все понятно, а как быть с самой розеткой и вилкой? Не погорит?

Ответы>>68768

08 Дек, 21:14 #504 #68764

>>68762
Но можно же купить переходник.

Ответы>>68768

08 Дек, 21:53 #505 #68768

>>68764

Таких обычно не делают. А так можно. Можно собрать. Можно ещё молотком забить. Протон-М именно потому и ёбнулся.

>>68763

Вилка должна выдержать, розетки обычно расччитны на 16А и не более, но могут больше держать. Есть розетки обычные на 32А, редко. Ну и мощност я не вижу на втоей картинке. Да, вачую с гранёного стакана.

Ответы>>68812

sage 09 Дек, 00:17 #506 #68797

>>68752
У меня батя варит фубагом через 25-метровый удлинитель пугнп с колхозной вилкой на конце. Говорил ему, что он мудак, похуй. 16А (С) автоматы не вылетают, так что забил.

Ответы>>68799>>68812

09 Дек, 00:17 #507 #68799

>>68797
Сажа чот приклеилась.

09 Дек, 05:12 #508 #68812

>>68768
>Есть розетки обычные на 32А
Сколько смотрел - не нашел ни одной.
>Ну и мощност я не вижу на втоей картинке
Инверторы на 160А имеют мощность 5-6К, а тут 200.
>>68797
На каком токе варит?

Ответы>>68821

09 Дек, 05:32 #509 #68813

Еще один вопрос. Собираюсь сделать переходник-переноску для силовой розетки от электроплиты. Подключать буду в розетку 32А, соответственно, а на другом конце поставлю обычную евророзетку на 16А. Подойдет ли ПВС 3*2,5?

Ответы>>68819

09 Дек, 07:11 #510 #68818

>>68752
Ты еще провода у современных чайников потрогай, вообще в паранойю впадешь. Некоторые держать невозможно под конец кипячения

09 Дек, 07:21 #511 #68819

>>68813
зависит от автомата
если там 16А - то пойдет
если 32, как и розетка - 3x4
если 40 - пвс 3x6
ну или КГ, чтобы не ебаться и искать толстый пвс

Ответы>>68822>>68833

09 Дек, 08:00 #512 #68821

>>68812
>Сколько смотрел - не нашел ни одной.

Очень редко бывают.

>Инверторы на 160А имеют мощность 5-6К, а тут 200.

То есть нет пруфов.

Ответы>>68833

09 Дек, 08:00 #513 #68822

>>68819

Никакой еботни, толстого ПВС дохуя.

Ответы>>68861

09 Дек, 09:21 #514 #68833

>>68821
>То есть нет пруфов
Какой тебе пруф нужен?
На, смотри http://www.220-volt.ru/catalog-287960/
>>68819
Автомат поставил 25А, розетки стоят на 16А. Нагрузку при сварке выше 25А давать не буду, т.к. нет нужны.
Не уверен в качестве квартирной проводки, потому и думаю сделать удлинитель с переходником на силовую. Будет ли работать такая конструкция при длине кабеля пвс 2,5мм2 в 15 метров без просадок напруги?

Ответы>>68853>>68861

09 Дек, 13:20 #515 #68853

>>68833

Работаю на одном днищепредприятии электриком. Только сегодня подключил сварочный аппарат напрямую к автомату через 20-25 метров гибкой медной полторашки. Проходил мимо - варят.

Сразу скажу, на выбор сечения питающего кабеля я по роду должности повлиять не могу.

Ответы>>68854>>68861

09 Дек, 13:21 #516 #68854

>>68853

Ах да, сварочник 4,5 кВт.

09 Дек, 13:57 #517 #68861

>>68822
в моем мухосранске просто в аналогчной ситуации не оказалось пвс толще 2.5 вообще, а кг был весь
>>68833
Насчет "давать нагрузку больше 25А не буду" - дорожка темная
20А для 2.5 максимум
25А автомат же стабильно проработает и под 30 в течении пары минут, изоляция начнет стабильно отмирать.
Разорись на 3x4 - на 200р дороже, но зато ебли и параноии ну вообще никакой.
Не понимаю вот этого у большинства - работать на грани, не в том месте экономия, имхо.
>>68853
у нас чуркобесы 2.5 на 50А подрубали и тоже работало, но это пизец же
зачем тогда тут спрашивать, если один хрен собираитесь делать как они

Ответы>>68862

09 Дек, 14:15 #518 #68862

>>68861
Под нагрузкой 30А один хуй расплавится 16А евророзетка, так что это в принципе лишнее.

09 Дек, 21:01 #519 #68870

Раз тред идет ко дну - то спрошу.
Допустим, изоляция в стене расплавилась, гофра тоже (или отсутствует). Сильно ли будет бить током такая стена из ж/б плиты?

11 Дек, 12:01 #520 #68936

Какие минусы установки одного-единственного УЗО на 30мА в цепочке "Вводной выключатель 63А ->Дифф 100мА->УЗО 30мА->автоматы" кроме того, что в случае срабатывания будет обесточиваться вся квартира?

Ответы>>68939

11 Дек, 13:20 #521 #68939

>>68936
>>подводные кани
>Вводной выключатель 63А ->Дифф 100мА->УЗО 30мА->автоматы
Зависит от того, что стоит на месте "автоматы"
узо 30ма больше 40А не видел
Как следствие, суммарная мощность автоматов стоящих после него не должна превышать 40А, т.к. стоящий до него 63А его не защищает
для примера
16+16+10 - и уже все..
25+16 и уже все..

Ответы>>68954

11 Дек, 16:28 #522 #68954

>>68939
> суммарная мощность автоматов стоящих после него не должна превышать
Превышает.
>узо 30ма больше 40А не видел
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/11533195/
Сойдёт?

Ответы>>68997

12 Дек, 18:37 #523 #68997

>>68954
Если автомат на 63 нормальный (абб, легранд, сименс, хагер, шнайдер и т.п.) то точно сойдет

12 Дек, 23:43 #524 #69027

перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)

12 Дек, 23:47 #525 #69028

перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)
перекот >>69024 (OP)

04 Янв, 23:52 #526 #70476

>>67603
++

04 Фев, 22:25 #527 #72887

>>67431
Не пизди: вот инструмент из леруа, остальное хлам.
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/slesarno_montagnyy_instrument/passatigi_ploskogubtsy_tonkogubtsy/13474272/
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/slesarno_montagnyy_instrument/passatigi_ploskogubtsy_tonkogubtsy/13809941/
И да, монобро.. моножильные (однопроводные) или как там их, лучше ножиком делать, не соснешь точно.

22 Мар, 17:33 #528 #77294

Суп, домоседы. Есть необходимость раскидать по комнате розетки без долбления стен, в идеале, чтобы можно было относительно легко их расположение менять. Вопрос, как это лучше сделать? Первым вариантом в голову пришёл кабель-канал по стене, но это будет выглядеть как ёбаный офис, а не как дом. Нужны ваши идеи и опыт.

04 Апр, 21:23 #529 #78553

Электроны, борщец!
Ну как, с вертушки розетки поясните мне за освещение в подъезде и розетки в счётчиках. Где-то учитывается потребление? Все эти подвалы/чедаки питаются на какие шиши?

Тред утонул или удален.
Это копия, сохраненная 29 апреля 2016 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

« /dom/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion