М.Двач / Домострой

Этого треда уже нет.
Это копия, сохраненная 9 декабря 2016 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

113 Кб, 783x587

Электрики тред #15 09 Май, 01:05 #82088 В конец треда | Веб

Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлять пекарню, если в дом не проложен pe — на щитке, или лучше сразу в розетке? Задавайте свои ответы, домач плохого не посоветует.

Небольшой фак:
— Люстры — пережиток совка?
— при потолке 2ва-5десят люстры — издевательство над здравым смыслом. Есть куча других способов осветить комнату.
— ИЕК…
— …не бери. Уж лучше домовой, чем иек.
— УЗО…
— …на ванную, кухню. Особенно если нет PE. Рабочий ток — по сумме отходящих автоматов, либо по номиналу вводного. Ток срабатывания — 10 ма.
— А если на всю квартиру?
— Enjoy your постоянные срабатывания.
— Кабель, автоматы…
— Розетки — 2,5 квадрата, 15А. Свет — 1,5 квадрата, 10А. Главное не ПУНП и ШВВП. Плиту и бойлер пусть подключает квалифицированный электрик.
— Что почитать по теме?
— Капитан советует ПУЭ, СП 31-110-2003, ГОСТ Р 50571, zametkielectrika.ru
— Как померить ток в розетке?
— вам к креосану.

Прошлые треды:
https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU

Электрика #4 http://arhivach.org/thread/37415/
Электрика #5 http://arhivach.org/thread/44588/
Электрика #6 http://arhivach.org/thread/56137/
Электрика #7 http://arhivach.org/thread/70801/
Электрика #8 http://arhivach.org/thread/81451/
Электрика #9 http://arhivach.org/thread/89151/
Электрика #10 http://arhivach.org/thread/123074/
Электрика #11 http://arhivach.org/thread/129406/
Электрика #12 http://arhivach.org/thread/149134/
Электрика #13 https://arhivach.org/thread/168653/
Электрика #14 http://arhivach.org/thread/170863/

Ответы>>82091>>82092>>82106>>82427>>82530>>82704>>83639

09 Май, 01:15 #2 #82091

>>82088 (OP)
> используй wago 222
Да ты охуел? 222 - нормальные клеммники же. Почему не 773? Рака яиц тебе, пидор.

Ответы>>82094

09 Май, 01:20 #3 #82092

>>82088 (OP)
А этого почему нет?
- Посоветуйте годных производителей модулек
- АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, ABL, Сименс, Еатон, Хюндай.
- Платиновый вопрос - что лучше, скрутки или Ваго?
- В плане надёжности - качественно сделанная опаяная/обваренная/обжатая скрутка > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой > Ваго 222 > Ваго 773/2773 > простая скрутка, которая запрещена ПУЭ > обычные китайские винтовые зажимы типа ЗВИ
- На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
- 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по совковым стандартам, на уровне лица - то вверх, если по европейским нормам - 90см от пола, то, как правило, вниз.
- Нужно ли УЗО если нет PE?
Рекомендуется. См. СП 31-110-2003 Приложение А.

Ответы>>82957

09 Май, 02:46 #4 #82094

>>82091
Ну, она как бы говорит нам «используй 222, если не хочешь, чтобы было так»

sage 09 Май, 06:03 #5 #82095

Данный тред создал сумасшедший со слабоумием. Никому не советую в нем отписываться.

Ответы>>82096

09 Май, 07:18 #6 #82096

>>82095
Что не так-то опять, блять? Вы какие-то ебанутые тут. Электрика, это на 99% физика, тоесть наука точная, где 2+2=4. Но у вас, мудаков, то 3, то 5, а то и 25. Хули вы сретесь о фундаментальных вещах? Вас в технарях и путягах по-разному учат чтоле? И это электрики?...

Ответы>>82098>>82099

09 Май, 08:58 #7 #82098

>>82096
Зачем ты реагируешь на толстячков?

09 Май, 09:22 #8 #82099

>>82096
Я не он, мне оппост нравится. Просто поправлю - всё равно тебе натыкают, чому не я. Автоматических выключателей на 15 ампер нет, есть на 16 хотя может и есть где-нибудь и вот тут ещё

> по сумме отходящих автоматов.. 10 ма
По пуэ должнои быть не выше 30мА, во- первых. Во-вторых, 32А10мА - это такая редкость, что их может вообще не существовать в природе, максимум 25А10мА. А УЗО выше 32А с током утечки в 10мА - не существует. В-третьих, суммарный допустимый ток утечки приборов, защищённых 10мАмперным узо может бдыть выше 10мА, то есть будет постоянновыбивать, хотя всё в порядке будет. Соответственно, либо защиту в 10 мА на каждую розетку отдельно, либо коллективную в 30мА.

>Плиту и бойлер пусть подключает квалифицированный электрик.
Вот это не понятно.
>Что почитать по теме?
Я советую Дмитрия Электромонтажника Дурнева на ютьюбе, правда он расключает розеточные группы с помощью ваго, но а так норм и ценник у него в 40 рублей за кабель, как и у меня. Мы вдвоём самые честные электромонтажники! Дрочите мой хуй себе в рот, я знаю вы любите сосать.

Ответы>>82101>>82113>>82153

09 Май, 09:54 #9 #82101

>>82099
Основная проблема - дурачок из оппоста не знаком с нормативными документами и пишет тут тот бред, о котором ему рассказали дяди из интернета.

Ответы>>82103

09 Май, 11:26 #10 #82103

>>82101
Как минимум он создал новый тред, саккумулировав в нём знания из предыдущих, а ты иди на хуй.

Ответы>>82104

sage 09 Май, 11:29 #11 #82104

>>82103
>Как минимум я создал новый тред, саккумулировав в нём свой бред из предыдущих, а ты иди на хуй.
семен семеныч

28 Кб, 500x531

09 Май, 12:48 #12 #82106

>>82088 (OP)

Этот гайд.

09 Май, 15:13 #13 #82113

>>82099
> По пуэ должнои быть не выше 30мА, во- первых. Во-вторых, 32А10мА - это такая редкость, что их может вообще не существовать в природе, максимум 25А10мА. А УЗО выше 32А с током утечки в 10мА - не существует. В-третьих, суммарный допустимый ток утечки приборов, защищённых 10мАмперным узо может бдыть выше 10мА, то есть будет постоянновыбивать, хотя всё в порядке будет. Соответственно, либо защиту в 10 мА на каждую розетку отдельно, либо коллективную в 30мА.
Вот тебя двачую, не более 30мА обязательно на ванную, 10мА всего лишь рекомендуется, и ставить целесообразно только на розетки в ванной отдельно, а не вместе со светом, так как вероятность срабатывания у него выше. Добавлю ещё что эти узо дороже раза в 2, например то же ИЕКовское ВД-63 на 30мА стоит рублей порядка 500, а то же самое, но на 10мА будет стоить 1300 или около того.

Ответы>>82114

09 Май, 15:22 #14 #82114

>>82113
Просто надо к любому оборудованию знать, есть ли у него ток утечки и какой он, заранее. А утечка из-за кабелей в пределах квартиры (если она грамотно смонтирована конечно) - бред.

10 Май, 09:48 #15 #82150

Ну не суки,а?
Вот я нюфаня в электрике, думаю, сейчас-то анончики в домаче на пальцах все раскидают. Захожу в домач, нахожу Электрики тред #15 и что? ПУЭ-хуюэ, мА, 25А10мА, узо, и срач какой-то. Идите нахуй, говноеды.

Ответы>>82151>>82156>>82169

10 Май, 09:58 #16 #82151

>>82150
хуя пичот
по твоей теме - вбиваешь лом в землю (можна с ботореи или газопровода, потомушто батареи пластиковые), с него берешь робочий ноль, фазу берешь из разетки - так у тибя меньше щетчик крутить будет

Ответы>>82159

10 Май, 10:02 #17 #82153

>>82099
Совковое пуэ, совковые расчеты из 57 года.
Ты в реальным мир из совкоманямирка будешь перезжать, где делается по европейским стандартам??

Ответы>>82160

10 Май, 10:24 #18 #82156

>>82150
Ага-ага, во-во.

10 Май, 10:39 #19 #82159

>>82151
Главно перед этим узо выкинуть из щитка

Ответы>>82162

10 Май, 10:40 #20 #82160

>>82153
А что законы физики изменились с того времени? Или медь стала более лучше?

10 Май, 10:53 #21 #82162

>>82159
И жопу вазелином смазать в ожидании энергосбыта.

Ответы>>82165

10 Май, 12:23 #22 #82165

>>82162
Соседи раньше прибегут. Разработают, чтоб энергосбыту папику удобненько было.

10 Май, 13:42 #23 #82169

>>82150
Ты спрашивай, не бойся.

Ответы>>82172

10 Май, 14:15 #24 #82172

>>82169
Ок.
Какого хуя у вас за 15 тредов нет нормальной шапки и фака?

Ответы>>82174>>82178>>82192>>82205>>83340

10 Май, 14:31 #25 #82174

>>82172
это самый срачный тред на всем домаче, хуле ты хотел? и, видимо, перекаты пилятся разными людьми, с разными точками зрения на ключевые вопросы, вот такая хуйня и получается. тут главное обоссать вагоблядков и люстроблядков, и показать какой ты охуенный знаток пуэ, а не толково пояснить нюфагу что к чему.
алсо ссал вагохейтерам за щеку

Ответы>>82180

10 Май, 14:47 #26 #82178

>>82172
Не нравится - нахуй пиздуй.

Ответы>>82180

10 Май, 15:09 #27 #82180

>>82174
Ясно все.
>>82178
Сам пиздуй, боевой пидорас! Я остаюсь.

10 Май, 18:21 #28 #82192

>>82172
Я предложил сделать, но я не хочу его делать сам, потому что у меня сейчас мало времени и желания и меня тут только хуесосятя то есть хуесосит какой-то полупидр, втирающий, что 25 амперные автоматы сделаны как раз под кабель сечением в 2,5 квадрата, но, как показывает практика, для защиты этого кабеля нужно использовать 16 амперные АВ. Так вот, если этого гандона игнорировать, то настанет ламповое общение и всеобщий консенсус.

Ответы>>82196>>82207>>82208

10 Май, 18:51 #29 #82196

>>82192
> меня тут только хуесосятя то есть хуесосит какой-то полупидр, втирающий, что 25 амперные автоматы сделаны как раз под кабель сечением в 2,5 квадрат
Нас тут как минимум двое.

10 Май, 19:15 #30 #82205

>>82172
Потому что перекатывают долбоебы.

10 Май, 19:16 #31 #82207

>>82192
И буду хуесосить, потому что ты долбаеб.
>как показывает практика
Какая нахуй практика, ебанат? Если ты покупаешь у цыган латунь вместо меди с в два раза меньшим сечением то проблема в тебе.

10 Май, 19:18 #32 #82208

>>82192
>если этого гандона игнорировать, то настанет ламповое общение и всеобщий консенсус.
Да тут только ты говном исходишь, и это тебя все игнорируют, долбоебина.

38 Кб, 1057x672

23 Кб, 450x86

10 Май, 19:35 #33 #82211

Короче, писал в том треде, напишу и в этом.
Вот вам пикрелейтед. Смотрим - двухдильный 1,5 квадрата - 18А. С учётом допустимой перегрузки для ПВХ кабеля (15% продолжительностью не более 6ч в теч. 5 сут.) - 20,7А. При этом время срабатывания 6ч у нас попадает в диапазон 113%...145% номинального тока автомата (при 113%-ном токе от номинала автомат по нормам должен отключаться более чем через час, при 145%-ном - менее чем через час). У 16А автомата этот диапазон составляет 18...23,2А, что соответствует 0...28% перегрузке кабеля.
Тоже самое считаем и для 2,5 квадратов - 25А и 28,75А при 15% перегрузке. Если мы возьмём автомат 25А, получим 28,25...36,25А, что соответствует 13...45% перегрузке кабеля.
Таким образом, 16А автомат при 1,5 квадратов кабеля ставить можно. 25А при 2,5 квадратов - уже небольшой перебор, но тем не менее 15% перегрузка в течении не более 6ч также попадает в 113...145% диапазон автомата. В то же время можно поставить автомат и на 20А, что таки лучше будет, так как 145% автомата это 29А, что соответствует 16% перегрузка кабеля.
В то же время, есть пункт 3.1.4, где сказано что номинал автомата следует выбирать наименьшим по расчётным токам этих участков, но таким образом чтобы они не отключали при кратковременных перегрузках. Поэтому 25А при 2,5 квадрата можно считать допустимым.
Но это только в том случае если ты сам кабель покупаешь уверен в его качестве. Если кабель куплен в ближайшем подвале у ИП дядявася, неизвестного производителя и нет возможности замерять его сечение (диаметр жилы должен быть 1,38мм для 1,5мм2 и 1,78мм для 2,5мм2), то лучше всё же не рисковать и ставить автоматы 10А на 1,5мм2 и 16-20А на 2,5мм2, чтобы было с запасомю

Ответы>>82212>>82213>>82214>>82957>>83088

297 Кб, Webm

10 Май, 19:39 #34 #82212

>>82211
Cъеби уже со своей хуйней, не смеши приличных людей.

Ответы>>82216

10 Май, 19:39 #35 #82213

>>82211
Ты мне лучше скажи, если в новостройке в щитке уже разведены линии на отдельные диф. автоматы, как туда вколхозить УЗМ?

Ответы>>82215

10 Май, 19:41 #36 #82214

>>82211
Далее про ваго. Некоторые петушки тут пишут что их нельзя применять, так как в ПУЭ мол не сказано что можно. Поясняю.
Смотрим ПУЭ:
> 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
А что касается конкретных "т.п." сжимов, то они уже должны иметь серфитикат соответствия.
Серфитикат на WAGO можно посмотреть на официальном сайте WAGO
http://www.wago.ru/media/chmedia/russia/certificate_connectors.pdf
http://www.wago.ru/media/chmedia/russia/suppl_connectors.pdf
Из него мы видим, что они соответствуют IEC 60999-1 и IEC 60999-2.
Ищем эти нормативы и видим, что они в свою очередь соответствуют рашкинским стандартам ГОСТ 31602.1-2012 "Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1.Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных. проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм)" и ГОСТ 31602.2-2012 "Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм".
Идём далее. Что касается конкретных моделей ваго, тот тут уже интереснее. Смотрим, что написано на официальном сайте.
> Клеммы серии 2273 имеют следующие технические характеристики:
> Номинальный ток 24 А (медь), 16 А (алюминий)
То есть, 24А кагбэ уже не пролазит в номинал 25А автомата, но их можно использовать при номинале автомата 20А и 2,5 квадратах кабеля, либо 16А и 1,5 квадрата.
Теперь о 222/221:
> номинальный ток до 32А.
То есть при 2,5 квадрата кабеля нам разрешают их использовать с автоматом на 25А.

Ответы>>82240

10 Май, 19:41 #37 #82215

>>82213
После вводного овтомата и счётчика, очевидно же.

10 Май, 19:43 #38 #82216

>>82212
> приличных людей.
> 2ch.hk

Ответы>>82217

10 Май, 19:43 #39 #82217

>>82216
В этом треде есть люди, которым смешно от его потуг что-то там посчитать, когда все уже давно подсчитано.

Ответы>>82218

10 Май, 19:45 #40 #82218

>>82217
Если бы всё было посчитано, то не возникало бы срачей о том чья практика более правильная.

Ответы>>82222

10 Май, 19:46 #41 #82219

К чему вообще срачи? Посмотрите видео Земскова, там все предельно ясно и по пунктам. Сраться даже не о чем.

Ответы>>82220

10 Май, 19:47 #42 #82220

>>82219
Земсков же не электрик.

Ответы>>82221

10 Май, 19:47 #43 #82221

>>82220
Он хозяин электриков.

Ответы>>82223

10 Май, 19:48 #44 #82222

>>82218
Всегда будут, потому что некоторые лезут не в свое дело.

10 Май, 19:49 #45 #82223

>>82221
И что? У меня хозяин вообще жлоб без образования, а я сам инженер-электрик по должности. И это не оче.

Ответы>>82227

10 Май, 19:49 #46 #82224

Кстати, в совке вообще учили что 1 квадрат 16 ампер держит. И что самое смешное, и правда держит. Но мы тут люди правильные, все делаем по нормативной документации.

Ответы>>82225>>82226

10 Май, 19:50 #47 #82225

>>82224
1 квадрат меди само собой.

10 Май, 19:51 #48 #82226

>>82224
Держит, а чё бы ему не держать? Всё зависит от ещё и условий применения и типа изоляции, а не только от сечения.

Ответы>>82229

10 Май, 19:52 #49 #82227

>>82223
Так почему ты работаешь на жлоба без образования, если ты инженер с образованием?

Ответы>>82228

10 Май, 19:53 #50 #82228

>>82227
Так вышло. Тем более что уже не работаю.

10 Май, 19:54 #51 #82229

>>82226
Много типов изоляции знаешь? которые на низкой стороне применяются. Пластиковая, резина и сшитый полиэтилен. Они практически не отличаются по току, у полиэтилена чуть больше только.

Ответы>>82230>>82959

10 Май, 19:56 #52 #82230

>>82229
А условия проложенности? Открыто, в коробе. количество одновременно нагруженных проводников?

Ответы>>82231>>82959

10 Май, 19:58 #53 #82231

>>82230
Не влияет практически, там какие-то смешные коэффициенты в пуэ. Максимальная разница это в земле и по воздуху.

Ответы>>82232>>82959

10 Май, 20:00 #54 #82232

>>82231
Влияет. 25А на однофазном 2,5мм2 и 21А на 3-фазном 2,5мм2 и 30А для одной жилы 2,5мм2 проложенной открыто..

Ответы>>82233>>82959

10 Май, 20:01 #55 #82233

>>82232
Ну на деле из-за 5 ампер никто не будет на три фазы например ставить автомат на номинал ниже.

Ответы>>82234>>82959

10 Май, 20:03 #56 #82234

>>82233
Ну так дело в том что там как раз не 5А, а 9 разница. И на однофазном кабеле 2,5мм2 можно допустим ставить автомат 25А, а вот на трёхфазном уже нельдзя.

Ответы>>82235>>82959

10 Май, 20:06 #57 #82235

>>82234
Нельзя, но никто об этом почему-то не знает. Особенно этим грешат всякие проектанты, которые по идее в нормативах как рыбы в воде должны быть. Хотя даже энергетики с главными инженерами почему-то оказываются не в курсе.

Ответы>>82236

10 Май, 20:10 #58 #82236

>>82235
Потому что такое в рашке образование и вообще распиздяйство.

10 Май, 20:31 #59 #82237

ой вы придурки нахуй, все кладут 2.5 на 16А, 1.5 на 10А автоматы, а вы тут выебываетесь, помните поговорку про береженного бог бережет? а кто тут кукарекает про 16А на 1.5 квадрата, пусть с пруфами себе дома так сделает и с пруфами нагрузит это все на честные 16А, а у меня 1.5 квадрата в розетке отгорели, при включеном чайнике и микрухе, а 2.5 не отгорели, сосите хуй пидоры

Ответы>>82238>>82239>>82245

10 Май, 20:32 #60 #82238

>>82237
зы, 10амперный автомат так и не щелкнул, кстати

10 Май, 20:36 #61 #82239

>>82237
> все кладут
Кто все?
> а кто тут кукарекает про 16А на 1.5 квадрата, пусть с пруфами себе дома так сделает
У меня так сделано, причём строителями сделано. Но у меня хороший кабель.
> у меня 1.5 квадрата в розетке отгорели, при включеном чайнике и микрухе, а 2.5 не отгорели
Ну так эт розетки же ещё зависит и от качества зажатости клемм, так что соси-ка ты сам лучше. Сам сделал говно и ещё пеняет на кабель.

Ответы>>82241

10 Май, 20:42 #62 #82240

>>82214
И ещё. Недостаток клемм Ваго 773, из-за которого они могут гореть.
https://www.youtube.com/watch?v=c0CkhWn5qLU

Ответы>>82315

10 Май, 20:49 #63 #82241

>>82239
вот ты уебок, сказано, что такая же розетка, но с кабелем 2.5 квадрата не подгорела с такой же нагрузкой, ну а про степень зажатости клемм ты расскажи кому-то другому, кстати твое слово, что тебе так сделали строители это не пруф, так что сикнул тебе за щеку

Ответы>>82242>>82243

10 Май, 20:51 #64 #82242

>>82241
ну и скажи почему не отщелкнуло автомат на 10А? раз ты весь из себя дохуя умный, а еще - почему тебе проводку делали строители, если ты весь из себя неебаться электрик, поучаешь меня?

Ответы>>82267

10 Май, 20:55 #65 #82243

>>82241
> такая же розетка, но с кабелем 2.5 квадрата не подгорела с такой же нагрузкой
2 розетки - не статистика. Если хуёво зажать, то и 4 мм2 сгорит.
> ну а про степень зажатости клемм ты расскажи кому-то другому
Нет ты.
> кстати твое слово, что тебе так сделали строители это не пруф, так что сикнул тебе за щеку
Зато правила для меня пруф, так что маму твою ебал. Я тебе больше скажу - по правилам даже разрешено делать отводы из кабеля 1,5мм2 от линии 2,5мм2 защищённой автоматом на 25А для слабых потребителей вроде лампочки.

Ответы>>82244>>82247>>82272>>82273>>82961

10 Май, 21:18 #66 #82244

>>82243
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:

1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.

337 Кб, Webm

10 Май, 21:21 #67 #82245

>>82237
>беспруфный вскукарек
конечно, мы будем верить тебе, а не пуэ с гостами. Твой душераздирающий пост открыл мне глаза.

10 Май, 21:34 #68 #82247

>>82243
>этот зеленый текст
>маму ебал
все с тобой ясно

Ответы>>82248

10 Май, 21:36 #69 #82248

>>82247
И что не так? Как ты мне отвечаешь, так и я тебе.

11 Май, 04:56 #70 #82267

>>82242
Потому что автомат для защиты от кз в первую очередь. Например тип С на 10А будет держать ток 20А а это уже предел для 1,5 мм2 около 8 минут, а при 15А не должен отключаться вообще. Гугли время токовые характеристики автоматов.

Ответы>>82270

11 Май, 07:28 #71 #82270

>>82267
>будет держать ток 20А а это уже предел для 1,5 мм2 около 8 минут
Дуболом, кратковременные перегрузки НИКАК не влияют на кабель, так как не успевает выделиться то количество теплоты, которое может привести у ухудшению изоляции кабеля, поэтому нормальные люди и разбивают розетки на несколько групп, но только в ОСОБО нагруженных зонах, а в квартирах это как правило только кухня. Поэтому за сраные 8 минут с кабелем не произойдет вообще НИЧЕГО. Ты заебал своим пиздежом, иди учись сначала.

Ответы>>82271

11 Май, 07:54 #72 #82271

>>82270
Может ещё и расчёты покажешь какие? Ляпнуть то можно всё, что угодно.

Ответы>>82274

11 Май, 08:14 #73 #82272

>>82243

Ответы>>82288

141 Кб, 642x620

11 Май, 08:14 #74 #82273

>>82243

Ответы>>82288

11 Май, 08:49 #75 #82274

>>82271
Закон джоуля-ленца? Не, не слышал.

Ответы>>82277>>82279

11 Май, 09:51 #76 #82277

>>82274
Поколение ЕГЭ, щито поделать дэсу.

11 Май, 10:01 #77 #82279

>>82274
И сколько тепла нужно, что бы расплавить розетку, посчитаешь? И через сколько она расплавится, через час? Через два? Или через 8 минут? Охуеть теоретики

Ответы>>82282

11 Май, 10:32 #78 #82282

>>82279
>И сколько тепла нужно, что бы расплавить розетку, посчитаешь?
Ебанутый?

11 Май, 11:33 #79 #82286

>АВ 25А
>ВВГнг-LS 3*2,5
>Розетка на 16 ампер)))

Ахаха, пидораны ебаные, соснули как всегда!

Ответы>>82344

25 Кб, 500x375

11 Май, 11:43 #80 #82288

>>82273
>>82272
Ебать тебя порвало.

11 Май, 13:48 #81 #82290

Что-то я не пойму. Что кого защищает у нас в квартирах блядь. Автомат - проводку. Или проводка - автомат?
Если у нас 2.5 квадрата скрутки хуй пойми на сколько зажаты по двое в китайских разетках винтовыми зажимами из сплава фольги с картоном то ставить даже 16 А автомат - глупо.
Это моём мнение.

Ответы>>82293>>82295

11 Май, 14:01 #82 #82293

>>82290
А ты не ставь китайские розетки, в чём проблема? Ставь Вессен и будет тебе щасте.

Ответы>>82299>>82305

11 Май, 14:18 #83 #82295

>>82290
Ты просто дурак, блядь. У тебя один автомат и одна розетка? И один потребитель жрет все 16А? Думаю, что нет. Насрать, что там на розетке, хоть ты крокодилами к голым проводам подключаться будешь. Вопрос в том, где находится скрутка/вага/гильза/прочее говно. Если на вводе в помещение, то да, надо репу чесать (но на самом деле и на это похуй), а если у тебя пара розеток закомутированы козявками электрика, то не надо никому ебать мозг.

Ответы>>82305

11 Май, 15:07 #84 #82299

>>82293
Хуессен, юника и валена наше все.

Ответы>>82300

11 Май, 15:09 #85 #82300

>>82299
Ну ставь, если тебе нравится. В любом случае Вессен или Симон лучше чем какая-нибудь фазенда или лезардю

11 Май, 16:47 #86 #82305

>>82293
Вессен тоже на 16 ампер рассчитан и остальные тоже. На 32 ампера - специальные только.
>>82295
Что за шизофазический бред?

Ответы>>82306

11 Май, 16:50 #87 #82306

>>82305
> Вессен тоже на 16 ампер рассчитан и остальные тоже. На 32 ампера - специальные только.
А причём тут это? Мы говорим о качестве, а не о заявленных характеристиках.

Ответы>>82328

878 Кб, 1600x2160

11 Май, 18:01 #88 #82309

Я не понел, что за спор, есть же утвержденный положняк:

Свет 1.5
Розетосы 2.5
Плита 6

Ответы>>82310>>82311>>82312

11 Май, 18:12 #89 #82310

>>82309
Кем утвержден? твоим опущеным батей?

Ответы>>82313

11 Май, 18:12 #90 #82311

>>82309
Это где такое написано? Покажи мне соответствующие пункты правил? Особенно про 6 улыбнуло.

Ответы>>82313

11 Май, 18:14 #91 #82312

>>82309
Твой положняк себе в жопу засунь, и на всегда запомни:
свет - 1,5 квмм 10А
розетки - 1,5 квмм 16А
Все остальное - в зависимости от мощности, но не меньше 1,5 квмм

Ответы>>82313>>82326

11 Май, 18:17 #92 #82313

>>82312
>>82311
>>82310
Земскова наверните https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

Ответы>>82314

863 Кб, Webm

11 Май, 18:19 #93 #82314

>>82313
>Земскова
Ловите залетного.

Ответы>>82326>>82330

11 Май, 18:22 #94 #82315

>>82240
Кстати, почему до сих пор не засудили фирму Wago за такую хуйню? Это же не соответствие п.9.9 IEC 60999-1/ГОСТ 31602.1-2012.

Ответы>>82318

11 Май, 18:33 #95 #82318

>>82315
Там не ваго.

Ответы>>82324

11 Май, 19:21 #96 #82324

>>82318
Вагопидоры как отбитые веруны, слепо молятся на свои тотемчики и не хотят видеть правды.

11 Май, 19:25 #97 #82326

>>82314
Лол, тебе, анонимная говнина есть что противопоставить Земскову, который в отличии от тебя не хуй простой, а профессиональный строитель со стажем и именем.

>>82312
>свет - 1,5 квмм 10А
ты ебанутый? Зачем так много? 0,75 достаточно.

Ответы>>82327>>82350>>82391>>82392

11 Май, 19:26 #98 #82327

>>82326
Два чая этому фанату Земскова. Земсков никогда хуйни не говорит.

Ответы>>82329

11 Май, 19:27 #99 #82328

>>82306
С чего ты взял, что Лезард хуже Вессена или Легранда? По цене определил?

Ответы>>82333

11 Май, 19:28 #100 #82329

>>82327
Семён, угомонись

11 Май, 19:32 #101 #82330

>>82314
Сам ты залётный, с чего ты взял, что тут Земсков не положняк - это же не Мастерсити какой-нибудь задроченый.

11 Май, 19:54 #102 #82333

>>82328
> С чего ты взял, что Лезард хуже Вессена или Легранда?
> По цене определил?
Наверное потому что имел дело с этим говном? Да и по цене тоже оно почти сравнимо с Валеной и дороже вессена раза в 2. Хотя это касается исключительно розеток, вот выключатели лезард мне лично нравятся и я не вижу у них каких-либо существенных недостатков по сравнению с той же валеной например.

Ответы>>82336

11 Май, 20:21 #103 #82336

>>82333
Например?

Ответы>>82337

11 Май, 20:24 #104 #82337

>>82336
Что например?

Ответы>>82342

11 Май, 20:59 #105 #82342

>>82337
Какие недостатки у валены? Что тут непонятного?

Ответы>>82344

11 Май, 21:03 #106 #82344

>>82342
Но ведь мы же про Лезард говорим, а не про Валену. Про Лезард Мира я могу рассказать, какие у него недостатки.
>>82286
Вообще-то не жедательно, да. Но нигде в правилах не сказано, что так делать именно нельзя.

Ответы>>82369

11 Май, 21:49 #107 #82350

>>82326
такое чувство, что здесь сидят тролли, которые хотят чтобы все к хуям сгорели.

Ответы>>82353

11 Май, 22:07 #108 #82353

>>82350
Иди ставь 10 мм2 везде, хватит с запасом.

11 Май, 23:20 #109 #82369

>>82344
Ты мутный. Ты же написал, что у лезарда нет недостатков как у валены. Какие у неё недостатки? Хули ты? Ну и про лезард расскажи, если уж можешь.

Ответы>>82374

11 Май, 23:41 #110 #82374

>>82369
> Ты мутный.
Это не я мутный, это у тебя СДВГ видимо.
> Ты же написал, что у лезарда нет недостатков как у валены.
Я про выключатели говорил, что у него нет каких-либо недостатков по сравнению с валеной, то есть я имел в виду что не считаю их хуже валены.
> Какие у неё недостатки? Хули ты?
Да нет особо недостатков. Выключатели как выключатели.
> Ну и про лезард расскажи, если уж можешь.
Про выключатели нечего рассказывать, там ничего особенного, а вот про розетки могу рассказать подробно. Во-первых, КЕРАМИКА. Хрупкая керамика. Во-вторых, клеммы, в которых шляпка винта непосредственно зажимает кабель. Это плохо, так как два провода в клемме хуй зажмёшь по-человечески, а один ещё более-менее. Ну и в-третьих, самый главный недостаток - ебанутая форма контактов с пружиной, в которых пружинящая часть контакта слишком короткая и хуёво работает как пружина (поэтому на неё надета дополнительная пружина) и со временем возможны трещины. Кроме того, слишком сильно из-за этого контакты сжимают вилку (так же как в Макелах) и чтобы вставить или вытащить, требуется приложить слишком большое усилие. Из-за этого розетка со временем может разбалтываться в подрозетнике, а если она стоит в совковом и держится на распорных лапках, то со временем просто выпадает из него (макелы также этим грешат). В нормальных розетках вроде валены вилка легко вставляется и вытаскивается (при вытаскивании чувствуется щелчок), но при этом не разбалтывается. Ещё в них принципиально отсутствуют шторки.

Ответы>>82375>>82384

11 Май, 23:43 #111 #82375

>>82374
> Ещё в них принципиально отсутствуют шторки.
Я имею в виду, в Лезард.
фикс

1714 Кб, 1280x674

30 Кб, 600x461

12 Май, 01:38 #112 #82378

https://youtu.be/nAN_uznjTh8?t=293
объясните мне, с каких пор началась промывка мозгов по поводу необходимости установи огромных коммутационных щитов?

это же просто пиздец. и реально же появляются фанатики которые гордо показываю и рассказывает про свои щитки. как там всё нужно и классно.

у моих родителей дом, 30 лет уже стоит. вся проводка на скрутках. одна вводная "пробка" и больше ничего.за всё это время никого током не ударило и приборы никогда не горели. после ремонта эту "пробку заменил на Один автомат. всё работает, никаких проблем.

так вот зачем все эти понты? зачем люди платят за автомат под каждую розетку и лампочку. и километры проводов.

Ответы>>82381>>82385

12 Май, 01:51 #113 #82381

>>82378
1. Потому что с заземлением безопасней чем без заземления и комп не бьётся током и не фонит.
2. Потому что лучше когда у розеток отдельная линия от освещения, так как при их перегрузке не вырубается свет и ты не идёшь искать автомат в потёмках.
3. Потому что пара-тройка раздельных розеточных линий позволяет большую мощность потребителей.
4. Потому что розетки, защищённые УЗО безопаснее, чем без него, особенно в ванной.
5. Потому что у некоторых ещё бойлер стоит и плита электрическая, которые много жрут. На плиту нужен отдельный автомат. Бойлер вместе со стиралкой/духовкой - тоже нехорошо для одной-единственной пробки.

Ответы>>82383

12 Май, 02:40 #114 #82383

>>82381
Объяснения уровня того жиробаса из ролика.

Ответы>>82393

12 Май, 02:49 #115 #82384

>>82374
>КЕРАМИКА
Ну, окей. Бросать на пол, в стену и кидать под машину розетку не получится с сохзранением её функций, окей.
> клеммы
Но там площадка, а не шляпка винта. Под площадку два кабеля зажимаются нормально.

Про тугие контакты соглашусь, точнее про то, что у Валены вход и выхоп поплавнее из-за того, что контакт слабее, а шторки у бюджетных выполнены у всех ебано

Ответы>>82386

12 Май, 02:54 #116 #82385

>>82378
>так вот зачем все эти понты?
Потому что жизнь богатого человека ценится дороже, чем бедного. Богатому нужно страховать её тщательнее. Если богатый пострадает, то кучка бедных, кормящихся за его счёт пострадает не меньше, а может и больше.

12 Май, 02:54 #117 #82386

>>82384
> Ну, окей. Бросать на пол, в стену и кидать под машину розетку не получится с сохзранением её функций, окей.
Ну и нахуй она нужна, керамика? Чем пластик у Валены хуже?
> Но там площадка, а не шляпка винта
Нет, там именно шляпка винта, не пизди. Два кабеля заебёшься зажимать - один из них придётся загибать, чтобы не выскакивал при зажатии.
> Про тугие контакты соглашусь, точнее про то, что у Валены вход и выхоп поплавнее из-за того, что контакт слабее
Слабее, да. Но пружинит он лучше, поэтому я считаю это достоинством. Тем более что слишком тугие (а в Лезардах они ОЧЕНЬ тугие) контакты больше подвержены износу.
> шторки у бюджетных выполнены у всех ебано
Но у Симона шторки выполнены охуенно, у меня на кухне их 6 стоит, и ни в одной ничего не заедает.

Ответы>>82394

337 Кб, Webm

1038 Кб, Webm

12 Май, 08:45 #118 #82391

>>82326
>профессиональный строитель со стажем и именем.

Ответы>>82395

12 Май, 08:46 #119 #82392

>>82326
>0,75 достаточно.
Достаточно, но нельзя.

Ответы>>82395

12 Май, 08:50 #120 #82393

>>82383
Для тебя их недостаточно? Если у тебя в доме одна пробка, значит там скорей всего из нагрузки холодильник саратов и телевизор рубин. А у нормальных людей в загородном доме может быть и джакузи, и электрическое отопление, и десятки розеток, и освещение периметра, и неотключаемые линии, и опс, как трехфазные так и однофазные нагрузки, которые необходимо делить. Короче, лучшеб ты не пиздел тут со своей пробкой ебаной, деградант.

Ответы>>82395

84 Кб, 505x546

12 Май, 10:17 #121 #82394

>>82386
>там именно шляпка винта
Точно, я попутал с чем-то, с Каривой какой-нибудь.
>Чем пластик у Валены хуже?
Плавится, например. И там не совсем пластик ,а диэлектрический уберполимер.
>Два кабеля заебёшься зажимать
Ну да, если они разного сечения. если одинакового, то - нет.
>Но у Симона шторки выполнены охуенно
Если в бюджетную розетку со шторками пихать исключительно евровилки время от времени, то с ними тоже всё в порядке будет, я думаю.

Ответы>>82423>>82430

12 Май, 10:24 #122 #82395

>>82393
>Для тебя их недостаточно?

Тот жирный из видео несёт херню, как и ты. Тот жирный не разбирается в том, о чём говорит, как и ты. Тому жирному я сикал на еблет, как и тебе. Поэтому я и написал, что твои пояснения уровня того жиробаса.

>>82392
Ахах, ну ты и лах. Падикась у тебя есть хуй, но ты им не ебёшь тян, потому что мамка говорит, что они все шлюхи и хотят у тебя квартиру бабкину отжать?

>>82391
ИРЛ ты тоже вебмками общаешься, чучело?

Ответы>>82398>>82412

479 Кб, Webm

12 Май, 11:14 #123 #82398

>>82395
>пук

Ответы>>82400

101 Кб, 811x507

12 Май, 11:31 #124 #82400

>>82398
Будь интеллектуальней. Твои вебмки с стероидным дегенератом ужеутомили. А в этом разделе так они просто смешны и неуместны.
И да, присоединяюсь к вопросу. Схуяль на свет 0.75 НЕЛЬЗЯ? Мамка запретила?

Ответы>>82407>>82412>>82414

338 Кб, Webm

sage 12 Май, 12:14 #125 #82407

>>82400
>ко-ко-ко

Ответы>>82409

42 Кб, 400x287

12 Май, 12:22 #126 #82409

>>82407
Всё с тобой ясно, хуесос.

Ответы>>82411

193 Кб, Webm

sage 12 Май, 12:28 #127 #82411

>>82409

12 Май, 12:32 #128 #82412

>>82395
>>82400
Похоже, после того, как Артёмку забанили в радаче, он решил заявиться сюда.

Ответы>>82413

12 Май, 12:34 #129 #82413

>>82412
Эти сообщения от двух разных человек.

Ответы>>82415

40 Кб, 691x217

sage 12 Май, 12:43 #130 #82414

>>82400

Ответы>>82628

12 Май, 12:45 #131 #82415

>>82413
Семёна Семёныча и Семёна Семёныча.

23 Кб, 505x272

12 Май, 15:07 #132 #82423

>>82394
> Плавится, например. И там не совсем пластик ,а диэлектрический уберполимер.
Да, конечно плавится. Постоянно плавится, ага.
> Ну да, если они разного сечения. если одинакового, то - нет.
Пиздец, ты такой диван, что я поражаюсь. Ты хоть раз в такую клемму пробовал зажимать проводники? А я пробовал. Нахуй такое счастье.
> Если в бюджетную розетку со шторками пихать исключительно евровилки время от времени, то с ними тоже всё в порядке будет, я думаю.
Нормально вставляются и евровилки, и вилки Shuko и ничего не заедает.
Кстати, вот как выглядят контакты нормальной розетки, а не твоего убожества.

Ответы>>82434

65 Кб, 494x375

12 Май, 16:04 #133 #82427

>>82088 (OP)
>2ва-5десят
>Розетки — 2,5 квадрата
>Свет — 1,5 квадрата
ОП, да ты же уебок!

Ответы>>82428>>82465

12 Май, 16:22 #134 #82428

>>82427
Выглядит крипотно.

Ответы>>82629

12 Май, 16:28 #135 #82430

>>82394
> Плавится, например. И там не совсем пластик ,а диэлектрический уберполимер.
И что? Провода тоже из пластика. И вилки из пластика. И фасад розетки. Всё из керамики не сделаешь, поэтому толку с твоего керамического механизма?

Ответы>>82442

12 Май, 17:02 #136 #82434

>>82423
Я не имел ввиду, что лезард лучше валены, а то, что, есть бюджетные ноунеймы, производящие сносные вещи, как лизард, например. А нормальные контакты у розеток - быстрозажимные, а не болты, которые подтягивать нужно.

Ответы>>82436

12 Май, 17:08 #137 #82436

>>82434
> бюджетные ноунеймы, производящие сносные вещи
> лизард
Ты обосрался. Есть бюджетный Вессен, который при вдвое меньшей цене имеет хорошее качество и нормальные контакты. Есть бюджетный Нильсон - та же турция, что и Лезард, по той же цене примерно, но с человеческими контактами и механизмами. Есть Симон, в конце концов.

Ответы>>82441

12 Май, 18:38 #138 #82441

>>82436
Да иди ты на хуй со своим Симоном ебаным, заебалбля! А вессен это вообще дно!
>вдвое меньшей цене
Из-за того, что это керамиканахуй!

Нильсон схоронил, вроде годно, но раз я с ней дела не имел, скорее всего в мои ебуня его не завозили.

Ответы>>82442

12 Май, 18:48 #139 #82442

>>82441
> Да иди ты на хуй со своим Симоном ебаным, заебалбля!
Что плохого в Симоне?
> А вессен это вообще дно!
Дизайном - да (хотя на любителя, есть у АББ серия Basic, но она хоть разноцветная). А по начинке - норм розетки.
> Из-за того, что это керамиканахуй!
И что хорошего в керамике? >>82430

Ответы>>82461

12 Май, 18:53 #140 #82443

Посоны, а где нормальные люди ищут элетриков? Проглядел местные сайты - пиздец какой-то сеошный.

Ответы>>82446>>82630

12 Май, 19:50 #141 #82446

>>82443
>Посоны, а где нормальные люди ищут элетриков?
нормальные люди сами немного электрики.

Ответы>>82468

12 Май, 20:20 #142 #82449

Котаны, а как лучше запилить локальную сеть?

Есть такие варианты,
1) Бросить роутер (5 портов) в коридоре, в щитке.
От роутера тянуть 4 кабеля: 1 в гостинную (ТВ), 2 в спальню (ПК, ТВ), 1 на балкон (сервер)

2) Бросить роутер на лоджии, рядом с сервачком
От щитка тянуть wan до лоджии, от роутера на лоджии так же, как в п.1

3) Бросить управляемый свитч в щитке, wan = vlan1, lan = vlan2, от свитча тянуть кабели до ТВ, ПК, сервера, роутера. Тогда, на роутере трафик со всех утройств будет висеть на одном порту, что не очень хорошо я думаю.

4) ???

Ответы>>82461>>82469>>82474>>82501>>82513>>82631

12 Май, 22:35 #143 #82461

>>82442
В Симоне - ничего, обычные электроустановочные.
Вессен - это же шнайдер, у шнайдера есть и днотные и очень хорошие вещи. С зелёной начинкой, из зелёного пластика - бюджетная днотина с контактами-болтами вместо площадок - я про неё говорил .
>И что хорошего в керамике?
Хороший диэлектрик, не плавится и всё такое - чтобы начала плавиться рамка - должен оплавиться механизм.

Вообще из того, что могу поругать из брендового за конкретные недостатки: Легранд Этика и шведский Веркель - к ним претензий больше, чем к остальным, от остальных не так бомбит при установке.

>>82449
Две проложенные витухи от коридора до балкона позволят тебе экспериментировать с архитектурой твоей домашней сети, 1 тв в коридор, тв+пк - на балкон - или наоборот, я бы так сделал. Плюс от коридорного щита до подъезда гофру 16ую скрыто позволит заменить, добавить кабель связи от подъездного провайдерского стояка чур чего.

Ответы>>82462>>82632

12 Май, 22:50 #144 #82462

>>82461
> Хороший диэлектрик, не плавится и всё такое - чтобы начала плавиться рамка - должен оплавиться механизм.
А вилка? Она у тебя сплавится первой и станет непригодной и с кривыми штырями, даже если механизм будет из керамики. А после вилки с механизмом плавятся и дырки на крышке, а потом ещё и провода подводящие к розетке. Толку с твоей керамики вообще мало, тем более если там днищеконтакты. Если розетка плавится, значит её уже пришла пора менять, и не важно керамика там была или пластик.
> Вообще из того, что могу поругать из брендового за конкретные недостатки: Легранд Этика и шведский Веркель - к ним претензий больше, чем к остальным, от остальных не так бомбит при установке.
Ты забыл про Шнайдеровскую Седну с Глоссой. Вот с них у меня сильно бомбануло из-за того невозможно зарядку от телефона вставить из-за неудачной формы контактов, в которые она упирается, в то же время Shuko вставляется легко. Пришлось разбирать и подгибать их края.

13 Май, 00:08 #145 #82465

>>82427

Да что не так с вами, блять? С сечениями никак не определитесь, суки драные. Какие провода мне покупать, скоты?

Ответы>>82534>>82633>>82961

13 Май, 00:12 #146 #82468

>>82446
Да не может так быть, блять. Че, какой-нибудь Ерохин прикупил студию за кадом, и пошел смотреть пятиминутные видеоуроки по электромонтажу на ютьюбчике, да в тред отписываться, скрутка против ваги? А потом все сам сделал?

13 Май, 00:15 #147 #82469

>>82449
Ты ебанулся тут такое спрашивать? Эти петухи не знают 1,5 или 2,5, а как дело доходит до 10А, то тут пиздец какой 16. И такая хуйня у них 15 тред.

Ответы>>82473

13 Май, 00:44 #148 #82473

>>82469
> а как дело доходит до 10А, то тут пиздец какой 16.
У тебя тоже СДВГ?

13 Май, 05:48 #149 #82474

>>82449
чем роутер от свича отличается?

Ответы>>82634>>82645

13 Май, 12:40 #150 #82501

>>82449
1 или 2

13 Май, 13:20 #151 #82513

>>82449
> в гостинную (ТВ)
> в спальню (ТВ)
Любишь Россию-24 смотреть?

Ответы>>82514>>82521>>82523

13 Май, 13:26 #152 #82514

>>82513
По ethернету то? Охуенная россия24. Шёл бы ты отсюда, петушок.

Ответы>>82527

13 Май, 14:04 #153 #82521

>>82513
Как там в нулевых? Через ТВ давно уже можно и двач скроллить

850 Кб, 3264x1952

13 Май, 14:08 #154 #82523

>>82513
А тож, конечно

13 Май, 15:05 #155 #82527

>>82514
Онлайн в ашди, что такого?

13 Май, 15:10 #156 #82530

>>82088 (OP)
>при потолке 2ва-5десят люстры — издевательство над здравым смыслом. Есть куча других способов осветить комнату.
Ну вот у меня такой вариант: потолок невысокий, да еще и все все стены шкафами заняты. Из чего главный свет делать? И в каком месте?

Ответы>>82531>>82532

13 Май, 15:16 #157 #82531

>>82530
Ебани канделябр метровый, чтоб пригибаться когда мимо проходишь, это же очевидно!
https://www.google.ru/search?q=потолочный+светильник
вы правда все такие долбоёбы?

Ответы>>82533

13 Май, 15:18 #158 #82532

>>82530
>все все стены шкафами заняты
У тебя что дома склад? или библиотека?

Ответы>>82533

13 Май, 15:20 #159 #82533

>>82532
комнаты маленькие, надо много шкафов, а у других стен окна и двери
>>82531
твоя ссылка на те же самые люстры. Не?

Ответы>>82536

13 Май, 15:20 #160 #82534

>>82465
Ввгнг 1,5 на свет, 2,5 на розетки. Можешь заморачиваться, слушать местных кукарек-оптимизаторов и дрочить вприсядку. Когда я работал электромонтажником, мы по проекту клали такие.

Ответы>>82535>>82539>>82982

13 Май, 15:23 #161 #82535

>>82534
Потому что проектанты такие же долбоебы как и ты, которые умеют только интернет читать.

Ответы>>82537>>82551>>82563>>82963

35 Кб, 300x300

13 Май, 15:23 #162 #82536

>>82533
Не, пикрелейтед крепится распорными дюбелями прямо к потолку и сожрет у тебя сантиметров десять максимум. Люстра вешается на крючок и сжирает сантиметров тридцать в самом лучшем случае.

Ответы>>82550

13 Май, 15:24 #163 #82537

>>82535
Петуха забыли спросить.

Ответы>>82546

13 Май, 15:25 #164 #82539

>>82534

Двачую этого.

Ответы>>82546

13 Май, 15:47 #165 #82546

>>82539
>>82537
Два дурачка-семена.

13 Май, 16:09 #166 #82549

Да, кстати, в ОП-посте нехватает положняка по лампочкам. LED, галоген, люминисцентные?

Ответы>>82557>>82640

13 Май, 16:12 #167 #82550

>>82536
Охуенный мошкосборник.

Ответы>>82561

13 Май, 16:13 #168 #82551

>>82535
Двачую.

Ответы>>82963

13 Май, 16:47 #169 #82557

>>82549
led

Ответы>>82564>>82962

13 Май, 17:15 #170 #82561

>>82550
Главно что бы легко снимался для очистки

13 Май, 17:18 #171 #82563

>>82535
Похуй на твои кукареки, ведь проекты проходят гос.экспертизу, и никто на это не жалуется. А проектировщики несут ответственность за то, что проектируют. А ты свой анус ставишь за своё качество?

Ответы>>82573

13 Май, 17:18 #172 #82564

>>82557
А вот и потенциальные клиенты офтальмолога пожаловали.

Ответы>>82565>>82576

13 Май, 17:25 #173 #82565

>>82564
ага, всё вредна, а микроволновки ваще вредны там радиация

231 Кб, Webm

13 Май, 18:36 #174 #82573

>>82563
>А проектировщики несут ответственность за то, что проектируют
Несут охуенно несут. Напару с архитекторами и дизайнерами.

Ответы>>82581

13 Май, 19:00 #175 #82576

>>82564
А если тебя перешагнут, то не вырастешь.

2042 Кб, 3286x2432

13 Май, 19:20 #176 #82580

Что с этой хуйней делать? Въехал в квартиру, там висит ЭТО. Что купить нужно будет? Патрон только знаю. Я электрика вызову, сам не полезу, боюсь.

Ответы>>82582>>82663

13 Май, 19:22 #177 #82581

>>82573
Я не знаю, о каких проектах говоришь ты, но все наши проектировщики крупный промышленный объект отвечают за результаты своими яйками. Хочешь жить без пездежу - делай всё по чертежу

Ответы>>82584

13 Май, 19:24 #178 #82582

>>82580
Прикрути к патрону два провода на которых клеммники болтаются и живи спокойно

Ответы>>82585

13 Май, 19:30 #179 #82584

>>82581
Ни одного проектировщика архитектора дизайнера не посадили со времен развала совка.

13 Май, 19:34 #180 #82585

>>82582
К белым проводам прикрутить? А черные для чего?

Ответы>>82587

13 Май, 19:38 #181 #82587

>>82585
чтоб люстру крепить

Ответы>>82591

13 Май, 19:49 #182 #82591

>>82587
Спасибо, надеюсь вы не траллите.
Значит мне пойти купить патрон, какой-то определенный надо? Потом отключу счетчик.
Потом эти белые провода вставить в патрон, правильно? Я только не могу понять, что за херня на конце проводов? Пластиковая какая-то. Ее снять?

Ответы>>82592

13 Май, 19:55 #183 #82592

>>82591
> Потом эти белые провода вставить в патрон, правильно?
Да, суёшь их в ламповую дырку и зажимаешь в клеммы. Эту пластиковую хуйню на конце проводов снимаешь перед этим.

Ответы>>82635

92 Кб, 640x818

13 Май, 19:56 #184 #82593

А я себе в прихожей проходные выключатели поставлю проходные выключатели поставлю.

Ответы>>82598>>82636>>82649>>82653

13 Май, 21:08 #185 #82598

>>82593
Поставь поставь.

Ответы>>82605

13 Май, 22:16 #186 #82605

>>82598
Правда?

Ответы>>82615

13 Май, 23:33 #187 #82615

>>82605
Конечно правда конечно правда.

14 Май, 00:24 #188 #82620

Всем привет.
Купил панельную трёху, кап ремонтов по дому ещё не делали и ждать до 2030 года, а мне хочется всё уже наладить чтоб КАК У ЛЮДЁВ. Проводка вся алюминь, есть даже горелые розетки (все поменял). Но есть вопрос, в приватезированной квартире мне должны будут проводку менять при кап ремонте или всё до квартиры, внутри хуй?
Если что - Девятиэтажный шестиподъездный панельный жилой дом серии II-49Д. Построен в 1969 году!
Что касается проводки: По ГОСТу 6323-79 срок службы алюминиевого кабеля типа АВВГ не менее 15 лет.
Вводно-распределительные устройства - 20 лет
Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками - 20 лет
Внутриквартирные сети при проводке: | скрытой - 40 лет Прописано в Ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312) Этот документ действующий. Но нужно проверить носит ли он обязательный характер по Перечню , утвержденному распоряжением Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010 г.

И вот судя по этому тексту, кто-то в управе ахуел до 2030 года не менять провода в доме. Как грамотно можно всех выебать, а лучше так чтоб и в квартирах заменили весь алюминь?

Ответы>>82965

14 Май, 02:49 #189 #82628

>>82414
>минимальные
ублюдок, ты читать умеешь? если у тебя лампочка ильича в туалете и радиола в комнате, то хоть 0.5 проводку делай, уебок

Ответы>>82643>>82648

14 Май, 02:50 #190 #82629

>>82428
потому что ты не электрик

14 Май, 02:52 #191 #82630

>>82443
в дс2 все заебись сделаю, базарю

14 Май, 02:53 #192 #82631

>>82449
сделай бочку

14 Май, 02:56 #193 #82632

>>82461
>гофра
>16
позволит замениться, только если ты оставишь внутри кондуктор, а то всякая мразь удивляется, хуле кабель не идет в гофру петляющую восьмерками

14 Май, 02:59 #194 #82633

>>82465
>Какие провода мне покупать, скоты?
пиздатые

Ответы>>82644

14 Май, 02:59 #195 #82634

>>82474
>чем роутер от свича отличается?
значение знаешь?

14 Май, 03:03 #196 #82635

>>82592
не корми его, животное

14 Май, 03:03 #197 #82636

>>82593
б-г тебе судья

14 Май, 03:05 #198 #82637

охуеть сколько тут моих постов

Ответы>>82641

14 Май, 03:05 #199 #82638

игнорируйте меня

31 Кб, 982x453

14 Май, 03:18 #200 #82640

>>82549
Хорошо, будет тебе положняк.
LED > люминисцентные > галоген
Вот такой положняк. Хотя некоторым особо упоротым петухам не нравится, что у двух первых спектр ниочень ровный. Скажу так - для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 в общем-то достаточен. Это во-первых, а во-вторых, у галогенок хоть и охуенный индекс этот, но спектр тоже, мягко говоря, не соответствует дневному и ещё в придачу кпд оче низкий, что выражается в оче сильном нагреве и перерасходу энергии. Так что вот так. Есть ещё такая йоба как ксенонки, с охуенным индексом, но у них свои недостатки, которые сильно ограничивают их в домашнем применении.
Вот.

Ответы>>82962

14 Май, 03:21 #201 #82641

>>82637
А моих?

14 Май, 05:26 #202 #82643

>>82628
Но там написано - минимально допустимые 1,5 мм2. То есть меньше никак нельзя

Ответы>>82672

14 Май, 05:27 #203 #82644

>>82633
Ввгнг-hf

14 Май, 08:01 #204 #82645

>>82474
Роутер маршрутизирует, свитч коммутирует.
Грубо говоря роутер мент с палкой на перекрестке, а свитч просто перекрёсток.

14 Май, 09:25 #205 #82648

>>82628
Ты не путай групповую сеть и отвод на прибор, уеба.

Ответы>>82655

14 Май, 09:26 #206 #82649

>>82593
Ну поставишь и чего?

Ответы>>82668

14 Май, 10:08 #207 #82653

>>82593
А у меня прихожая всего 3 метра, нужны ли мне проходные выключатели?

Ответы>>82668

14 Май, 11:54 #208 #82655

>>82648
Так вот тебе групповая сеть из лампочки и радиолы. Хуль ты?

1602 Кб, 2432x3286

14 Май, 12:17 #209 #82663

>>82580
Купил патрон пикрилейтед. Сейчас засунуть провода в дырочки и прикрутить шурупики? Верно?

14 Май, 14:56 #210 #82668

>>82649
Да ничего, поставлю и ВСЁ.
>>82653
Ты сам решай нужны они тебе или не нужны. У меня она тоже 2 метра и я решил сделать. Потому что так удобнее, когда выходишь из зала и щёлкаешь сразу и всё, а не перешагиваешь через обувь аж до входной двери.

Ответы>>82669

14 Май, 15:09 #211 #82669

>>82668
>Да ничего, поставлю и ВСЁ.
И нахуй ты это сюда написал?

Ответы>>82670

14 Май, 15:12 #212 #82670

>>82669
Ну не в /po/ же мне это писать, правильно?

Ответы>>82674

14 Май, 15:23 #213 #82672

>>82643
Почему?

Ответы>>82675

14 Май, 15:26 #214 #82674

>>82670
Пиши в по.

Ответы>>82676

14 Май, 15:27 #215 #82675

>>82672
Потому что нельзя. Так же как и скрутку нельзя.

Ответы>>82678>>82697

14 Май, 15:34 #216 #82676

>>82674
Зачем?

14 Май, 15:36 #217 #82678

>>82675
Скрутку нельзя, потому что скрутка имеет объективные недостатки.
Какие объективные недостатки есть у тонкого провода, заведомо достаточного для целевой лампочки?

Ответы>>82679>>82680>>82815

14 Май, 15:38 #218 #82679

>>82678
Порваться может.

14 Май, 16:22 #219 #82680

>>82678
Спроси у тех, кто писал пуэ. Может они тебе ответят.

14 Май, 20:45 #220 #82697

>>82675
>>82675
А если я мамкин анархист и ебу запреты?

14 Май, 21:48 #221 #82704

>>82088 (OP)
Пили перекат с факом.

Ответы>>82724

15 Май, 06:50 #222 #82724

>>82704
Ты фак написал, чучело?

Ответы>>82725>>82726

15 Май, 07:59 #223 #82725

>>82724
Нахуй его шли. Подробный фак не нужен.
А то погорельцы потом будут кукарекать пожарным и соседям, что электрику по факу с сайта дваэйч делали.

15 Май, 08:12 #224 #82726

>>82724
Мамка твоя чучело.

15 Май, 14:03 #225 #82739

Давайте запилим фак по факам.

27 Кб, 640x423

12 Кб, 230x230

15 Май, 16:14 #226 #82749

Сап, антош
1. Почему не сработала защита?
2. Сгорело сразу или гнило потихоньку все эти 4 года?

Кулстори:
9 этажная панелька с газом, 3-х комнатная квартира,
Частично новая медь - (кухня, ванна,туалет, коридор - это делал сам около 4 лет назад, там все ок)
А вот остальное (3 комнаты) - старая проводка.

В одном месте некапитальная стена была сдвинута на полметра ради дизайну под чутким руководством жэковского электрика, хуй знает что там делал, я ванговал, что там и пизданет, но меня не послушали, сказали не трогать, т.к. там уже "был готов ремонт", - ОК, похуй.
В итоге имеем еще две линии на старой алюминиевой проводке, чуток облагородил - каждая под 10А автоматом+узо (все АBB) заместо iek по 25А, которые поставил господин из жека (+ общий вводный и узм)

На днях пропал свет в тех первых 2 комнатах.
Расковырял стену.
Ванга оказалось права, пидорас из жека, когда сдвигали стену, банально наростил тот самый сдвиг огрызочком меди, один на скруточку , а второй на китайский винтовой клеммник и все замазал намертво. Скрутка алю+медь победила китайскую винтовую клемму, которая аннигилировалась.
Но вот в чем вопрос, почему не сработали ни автоматы, ни узо - ведь судя по всему на нагрев дохуя энергии утекало, коробка с клеммником расплавилась наполовину.
Узо и автомат на этой линии 100% рабочие - забрал и проверил у себя на стенде в гараже.

FAQ - ебаный стыд

Ответы>>82757>>83267

15 Май, 17:20 #227 #82756

Есть один дачный участок, нужно прокинуть электричество по нему примерно на 30 метров. Думаю, проще всего будет попросить ребят которые через 2 недели будут делать забор поставить металлические столбы через каждые 5 метров. Вопрос: есть ли какие-то нормы, которыми регламентируется высота столбов для внутриучастковой проброски электричества(220), и регламентируется ли минимальное расстояние до соседского забора?

Ответы>>83300

15 Май, 17:23 #228 #82757

>>82749
>Но вот в чем вопрос, почему не сработали ни автоматы, ни узо - ведь судя по всему на нагрев дохуя энергии утекало, коробка с клеммником расплавилась наполовину.
Ты дурачок? При увеличении сопротивления ток не увеличивается, увеличивается нагрев, при прохождении тока по месту с повышенным сопротивлением. Из-за этого молго напряжение падать, но никак не тоу увеличиваться.

Ответы>>82758>>82759

15 Май, 17:24 #229 #82758

>>82757
*ток

15 Май, 17:57 #230 #82759

>>82757
Тоесть узо не защищает от говносоединения?
И выражение "противопажарное" узо - просто маркетинговое наебалово?
Я правильно понимаю, что если бы была, допустим, говноизоляция и через влажную стену ток куда-то бы утекал, узо отрубилось бы.
А просто поганое соединение - это банально то самое слабое место в проводке, которым и "должен быть автомат"?

Ответы>>82760

15 Май, 18:10 #231 #82760

>>82759
>Тоесть узо не защищает от говносоединения?
Нет.
>И выражение "противопажарное" узо - просто маркетинговое наебалово?
В случае массивной утечки оно среагирует раньше автомата. А нагрев соединения к утечке никак не относится. Узо тут бесполезно.
>Я правильно понимаю, что если бы была, допустим, говноизоляция и через влажную стену ток куда-то бы утекал, узо отрубилось бы.
Правильно.
>А просто поганое соединение - это банально то самое слабое место в проводке, которым и "должен быть автомат"?
Чего? В любом случае, проводку надо менять всю и сразу, и усилиями не жековских "электриков", а грамотными электромонтажниками с инструментом.

Ответы>>82766

15 Май, 18:49 #232 #82766

>>82760
>Чего?
Ну в том смысле, что автомат - это "многоразовый" предохранитель.
Если в цепи есть место тоньше него (та самая скрутка, говноклеммник или еще что-то), то автомат не реагирует, а горит то самое место.

А есть ли вообще в природе модули для домашних щитков, которые отрубают напругу в случае обрыва цепи, или в этом смысла нет, т.к. отгоревшая скрутка может уже давно и весело все вокруг подпалить?

Ответы>>82768>>82770

15 Май, 19:03 #233 #82768

>>82766
>Если в цепи есть место тоньше него (та самая скрутка, говноклеммник или еще что-то), то автомат не реагирует, а горит то самое место.
Путаешь теплое с мягким. Автомат никак не защитит тебя от нагрева хуевого соединения, только в случае замыкания.

15 Май, 19:05 #234 #82770

>>82766
>А есть ли вообще в природе модули для домашних щитков, которые отрубают напругу в случае обрыва цепи, или в этом смысла нет, т.к. отгоревшая скрутка может уже давно и весело все вокруг подпалить?
В случае обрыва цепи напруга и так отрубится.

15 Май, 21:21 #235 #82786

Всё, зделал я себе проходные выключатели в прихожей. У меня всё работает, и я очень рад этому. Даже несмотря на то что выключатель Симон - говно хлипкое. Купил выключатель ихний 34-й серии, а он оказался вообще бракованным - клавиши болтались и не щёлкали и искрило при включении. Поехал поменял его. Второй экземпляр уже лучше, хотя одна клавиша щёлкает немного нечётко, но уже вроде более-менее. Другой проходной выключатель одноклавишный седна - дораха, но охуенно. И я доволен очень.

15 Май, 22:46 #236 #82815

>>82678
>скрутка имеет объективные недостатки
Ой дебил...

>Автомат никак не защитит тебя от нагрева хуевого соединения
Вы чё ёбнулись?

Ответы>>82843

16 Май, 00:09 #237 #82843

>>82815
Я не он, но у меня вопросы.
> Ой дебил...
В чем именно?
> Вы чё ёбнулись?
Ты знаешь от чего защищает автомат?

Ответы>>82855>>82869

16 Май, 03:29 #238 #82855

>>82843
Похоже это местный дурачок зелёный

16 Май, 08:18 #239 #82869

>>82843
Пиздец ты тупой долбень совковый... Кокда нагреваются провода температурный пробег электрона возрастает и резко нарастают паразитные амперные шумы, автомат выбивает... Учаться по совковому, а лезут кукарекать

Ответы>>82870

16 Май, 08:23 #240 #82870

>>82869
Отсыпешь?

Ответы>>82874

16 Май, 08:33 #241 #82874

>>82870
Тащемта он прав, от хуёвого соединения тебя автомат не защитит. Будет локально подгорать, пока не отгорит к хуям.

Ответы>>82875

16 Май, 08:53 #242 #82875

>>82874
Вы не внимательны, мистер. Этот анон утверждает, что автомат таки выбьет, из-за амперного шума

Ответы>>82877>>82911

16 Май, 09:15 #243 #82877

>>82875
Это поехавший из ра. Не обращай внимания.

16 Май, 13:41 #244 #82904

Если запаять разнометаллические провода окислы будут или нет?

Ответы>>82913>>82921>>82949>>82966>>82988

16 Май, 14:56 #245 #82911

>>82875
А, возможно. Я запутался в ваших охуительных историях.

Ответы>>82916>>82988

16 Май, 15:04 #246 #82913

>>82904
>разнометаллические
Насколько разные? От окислов защищает слой флюса или цапонлака, а припой разве есть одновременно Al + Cu?

Ответы>>82988

16 Май, 15:17 #247 #82916

>>82911
Ну тут каждый второй током ёбнутый, электрика как-никак. Это у высоковольтников до первой ошибки.

16 Май, 15:35 #248 #82921

>>82904
нахуя тебе?

Ответы>>82988

16 Май, 20:13 #249 #82949

>>82904
Разнометаллические - это что, ебантяй?

Ответы>>82988

16 Май, 20:24 #250 #82950

Решил тут заюзать термоусадку как белый человек заместо изоленты
Но обжигал ее понятно дело зажигалкой, как черножопый нищеброд
Суть в чем
Передержал - она загорелась и не остановилась? блять, пока не догорела до конца. Весело потрескивая как бенгальский огонь. Стоит на нее дунуть - гаснет, но а так - горит. Это нормально?

Ответы>>83014

16 Май, 21:05 #251 #82957

>>82092
>>82211
Инженер-проектировщик ЭОМ I категории только что поссал на тебя и на твой расчет. Если ты профессиональный электрик и берешь за свою работу деньги то гореть тебе в аду.

Ответы>>83010

16 Май, 21:12 #252 #82959

>>82229
>>82230
>>82231
>>82232
>>82233
>>82234
Ебать, проиграл с научной дискуссии. Даже объяснять ничего не буду, ибо вы, очевидно, необучаемые.

16 Май, 21:24 #253 #82961

>>82243
>>82465
ВВГнг(А)-LS 3x2.5 розетки
ВВГнг(А)-LS 3x1.5 свет
На плиту/бойлер/духовку надо подбирать в соответствии с нагрузкой, фазностью, селективностью. Можешь купить 3х6 или 5х6 если не хочешь заморачиваться. Но номиналы автоматов пусть нормальный электрик подберет, лучше проектировщик, а не такой как ангелы смерти из этого треда.

Ответы>>82982>>82989>>83011

16 Май, 21:27 #254 #82962

>>82557
>>82640
Поссал на петухов, которые светотехнику прогуливали.

16 Май, 21:28 #255 #82963

>>82535
>>82551
Немытый монтажник со стройки закукарекал.

16 Май, 21:31 #256 #82965

>>82620
В квартирах ничего не делают при капитальном ремонте. Максимум - окна новые или батареи, и то вряд ли.

16 Май, 21:34 #257 #82966

>>82904
Будут, учи химию.

16 Май, 22:40 #258 #82974

Пацаны, вы долбаёбы?

16 Май, 22:41 #259 #82976

Такое чувство, что на детсадовской карикатурной копии форума мастерсити нахожусь.

16 Май, 23:03 #260 #82982

>>82961
>>82534
Спасибо. Тянуть буду по потолку, закрою натяжным. В этом случае клемники, как я понял, лучше не использовать? Думаю прессовать. Как выбирать гильзы(материал, производитель и др.) и инстумент?

Ответы>>82996>>83015

16 Май, 23:15 #261 #82988

>>82949
>>82921
>>82913
>>82911
>>82904
Разнометаллические это алюминий и медь иногда сталь. Запаял пос -ом с жидким флюсом лти, вроде прилипло нормально. Просто знаю одну поговорку - холодная пайка всегда горячая, горячая пайка всегда холодная.. Потому и не ставлю все эти ваги - ны.

Ответы>>82996

16 Май, 23:32 #262 #82989

>>82961
Гофра нужна?

16 Май, 23:44 #263 #82996

>>82982
Прокладывай в гофре, на клипсах к потолку. Можешь использовать обычную обычную серую ПВХ, но я бы не пожалел бы денег на няшную и упругую оранжевую ДКС. Расключайся вагами, не слушай этого >>82988 гидроцефала, т.к. вага РАЗЪЕМНАЯ И САМОЗАТЯГИВАЮЩАЯСЯ. Просто купи нормальные оригинальные ваги, а не китайские клеммники.

Ответы>>83084

17 Май, 01:24 #264 #83010

>>82957
Пиздобол ты беспруфный, а не инженер-проектировщик.

Ответы>>83133

17 Май, 01:28 #265 #83011

>>82961
> Можешь купить 3х6 или 5х6 если не хочешь заморачиваться.
Может лучше 7х16 сразу, чтобы и сечение с запасом было и жилы запасные на случай если его таки не хватит, а?

Ответы>>83013

17 Май, 03:24 #266 #83013

>>83011
Можно, одобряю

17 Май, 06:12 #267 #83014

>>82950
нет, ненормально. изоляция должна быть самозатухающей как кабель.

17 Май, 06:25 #268 #83015

>>82982
>Спасибо.
Если хочешь потратить много денег на нихуя - можешь слушать этих петухов-адептов лысого рекламщика хилти. А по нормальному все делается так:
свет 1,5 - ав 10А (B или С, лучше B)
розетки 1,5 - ав 16А (аналогично лучше B)
Если много техники, которая включается в розетки - тащишь несколько линий, либо выделяешь одну линию для мощного прибора (5 киловатный сплит например), для всяких плит и прочего заранее предусматриваешь где они будут стоят и сколько потреблять (обычно 4мм 40А достаточно.)
Лучший способ соединять без ебли с гильзами и прочим - качественные сизы (3M), можно заказать на etm например, выйдет дешевле чем гильзы+клещи для опрессовки. Как-то так. Выбор за тобой.

Ответы>>83017>>83083

17 Май, 07:01 #269 #83017

>>83015
А сизы на скрутку крутят?

Ответы>>83020

17 Май, 07:20 #270 #83020

>>83017
Нет, прямые провода вставляют.

Ответы>>83025>>83027

17 Май, 07:53 #271 #83025

>>83020
Как-то ненадёжно, я бы так у себя не рискнул делать.

Ответы>>83034

17 Май, 07:58 #272 #83027

>>83020
Если только все они одного сечения

Ответы>>83034

17 Май, 09:13 #273 #83034

>>83027
Само собой.
>>83025
Как ты определил степень ненадежности?

Ответы>>83040

17 Май, 09:44 #274 #83040

>>83034
Субъективно
Если сделать скрутку и поставить сиз, будет надёжнее, чем просто сиз. Хотя и просто скрутка будет надёжнее, чем сиз

Ответы>>83050

17 Май, 10:55 #275 #83050

>>83040
>Хотя и просто скрутка будет надёжнее, чем сиз
Ты хоть знаешь, как сиз устроен?

17 Май, 15:08 #276 #83082

Посоны, нужен двухтарифный счетчик на din рейку. Какой брать?

17 Май, 15:18 #277 #83083

>>83015
> обычно 4мм 40А достаточно.
Но на 40А нужно уже 6мм2, так что ты хуй.

Ответы>>83086

17 Май, 15:22 #278 #83084

>>82996
>РАЗЪЕМНАЯ, САМОЗАТЯГИВАЮЩАЯСЯ и ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ.

Ответы>>83085

17 Май, 15:24 #279 #83085

>>83084
> ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ.
Иди и попробуй её воспламени, петух безпруфный.

17 Май, 15:28 #280 #83086

>>83083
Ну раз ты так сказал, то конечно нужно.

Ответы>>83088

17 Май, 15:34 #281 #83088

>>83086
А то. Заебали уже своим срачем, есть же таблица из ПУЭ >>82211, для вас петухов уже всё давно посчитано. Из неё видим, что 1,5мм2 - 16А, 2,5мм2 - 25А, 4мм2 - 32А, 6мм2 - 40А. И это для одной фазы, для трёхфазной линии соответственно 1,5мм2 - 10А, 2,5мм2 - 20А, 4мм2 - 25А, 6мм2 - 32А.

Ответы>>83089>>83091

17 Май, 15:41 #282 #83089

>>83088
Ясно.

Ответы>>83090

17 Май, 15:44 #283 #83090

>>83089
Ну вот и замечательно.

17 Май, 15:47 #284 #83091

>>83088
Ты траллируешь так? Это максимальные значения, даун. ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ.
Но надеюсь ты понимаешь, что 3А на 4мм² - можно ставить, а 40А те же 4мм² - нет. Только в первом случае это будет нецелесообразно, а во втором смертельно опасно.

Ответы>>83093>>83094

17 Май, 15:48 #285 #83093

>>83091
Спасибо тебе, капитан очевидность. И давай уже прекратим этот идиотский срач.

Ответы>>83096

sage 17 Май, 15:49 #286 #83094

>>83091
И да, тот с 40А на 4 обосрался. Но и твоя таблица уже заебала.

Ответы>>83095>>83104

17 Май, 15:51 #287 #83095

>>83094
А что не так с таблицей? Она не аргумент?

40 Кб, 770x633

17 Май, 15:51 #288 #83096

>>83093
>И давай уже прекратим этот идиотский срач.

Ответы>>83097

17 Май, 15:51 #289 #83097

>>83096
Вот и замечтательно.

17 Май, 16:40 #290 #83099

https://www.youtube.com/watch?v=Rht_5JhKeIM

/thread

Ответы>>83100>>83102

17 Май, 16:49 #291 #83100

>>83099
6 кв на плиту.
Ясно, можешь уносить

Ответы>>83118

17 Май, 17:07 #292 #83102

>>83099
>/thread
И че? Кроме того, что там поджигают пвс, который ясен хуй горит.

17 Май, 17:09 #293 #83104

>>83094
>обосрался
Повтори 30 раз, чтобы наверняка.

Ответы>>83106

17 Май, 17:12 #294 #83106

>>83104
Ну, обосрался же.

Ответы>>83109

17 Май, 17:20 #295 #83109

>>83106
Уже 29.

17 Май, 19:00 #296 #83118

>>83100
Денег нет на качественную проводку?

Ответы>>83121

17 Май, 19:26 #297 #83121

>>83118
А если у меня там автомат на 32А на одну фазу, что, всё равно 6 квадратов лепить? Пусть этот петушок из видео сначала распишет номиналы автоматов, потом уже говорит про то какие сечения нужно ложить.

Ответы>>83125

17 Май, 19:43 #298 #83125

>>83121
На однофазую не меньше 6 кв.мм., не зависимо от номинала автомата по СП 31-110.

Ответы>>83126>>83129

17 Май, 19:50 #299 #83126

>>83125
Ах ну да, конечно.

17 Май, 20:02 #300 #83129

>>83125
Только не объясняется зачем. Так что этот пункт скорей всего результат чьего-то застарелого совкового геморроя.

Ответы>>83135

17 Май, 20:28 #301 #83133

>>83010
Хули тут пруфать?
Во-первых ты даже не ту таблицу их ПУЭ притащил. Таблица 1.3.4 для ПРОВОДОВ, а то что ты колхозишь вместо проводки сертифицировано как КАБЕЛЬ.
Во-вторых, если бы ты был инжером-электриком а не обрыганом-кузмичем, то бы ты знал, что четкие посоны давно уже выбирают кабели на термическую стойкость, учитывая способ прокладки с соответствии с ГОСТ 50571.5.52-2011 и считают токи несрабатывания для АВ с учетом их взаимного нагрева.
Подмойся, Маня

Ответы>>83146

17 Май, 20:36 #302 #83135

>>83129
Это мера защиты от безмозглых "электриков", которые завышают номиналы АВ, колхозят скрутки и творят прочее непотребство.

Ответы>>83145

17 Май, 21:06 #303 #83145

>>83135
Ну так от того что ты им ткнешь в этот пункт они по своему делать не перестанут

132 Кб, 1175x549

17 Май, 21:12 #304 #83146

>>83133
> Во-первых ты даже не ту таблицу их ПУЭ притащил. Таблица 1.3.4 для ПРОВОДОВ, а то что ты колхозишь вместо проводки сертифицировано как КАБЕЛЬ.
Во-первых, там нет таблицы для кабелей с медными жилами с ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ изоляцией, но даже если в соответствии с п.1.3.10 брать таблицу 1.3.6, то мы тем более укладываемся в эти номиналы - 19А для 1,5мм2 и 27А для 2,5мм2.
> Во-вторых, если бы ты был инжером-электриком а не обрыганом-кузмичем, то бы ты знал, что четкие посоны давно уже выбирают кабели на термическую стойкость, учитывая способ прокладки с соответствии с ГОСТ 50571.5.52-2011 и считают токи несрабатывания для АВ с учетом их взаимного нагрева.
А во-вторых, по нынешним ГОСТам и фазы должны маркироваться коричневым-чёрным-серым, но покажи мне кто так делает в промышленности? Значит ли это, что теперь нельзя делать по ПУЭ жёлтый-зелёный-красный? Где указания в ПУЭ на эти твои госты? И вообще, с каких пор твой ГОСТ начал иметь преимущество перед ПУЭ? Пока не выйдет новая редакция ПУЭ с этими изменениями, буду делать по старой. Так что сам иди подмывайся. Маму ебал.

17 Май, 22:19 #305 #83148

ДА КАК ЖЕ ВЫ БЛЯТЬ ЗАЕБАЛИ!!

Все блять трэды - срач уровня ИЕК пиздато - ИЕК говно
1,5 кв 10 - 1,5 кв 16

Ладно, с ИЕК я еще пойму, тк в мухосрански абб если и завозят, то селективку на 100 мА не найти, допустим, но с сечением то???

Вы, блять, в конец нищеброды?? 3 Х 1,5 - 2,5 ввгнг различия в 10-20 руб/м. Вам, сука, 2 ебаных косаря жалко переплатить на всю хату или это пиздец принципиально? На себе экономите? Небось картоху тоже гнилую берем задешево?

Наболело...

Ответы>>83149>>83157

17 Май, 22:23 #306 #83149

>>83148
Я вот тоже думаю взять 3х2,5 и на свет и на розетки, но тут говорят на свет 1,5 брать. Так все дело в цене провода чтоле?

Ответы>>83150>>83153

17 Май, 22:31 #307 #83150

>>83149
Я так понимаю да...
На свет более чем достаточно 1,5 под 10А автоматом (да, щас опять, блять, начнется срач). Это пиздец архизапас в нынещних реалиях. Просто тупо посчитай сколько ампер в ебаном пределе жрут твои лампы и умнозь на 220 и раздели на 3 кВт/кв (да, опять начнется срач!!!). Дело тут уже в разводке, тк 1,5 кв тупо проще вести по потолку и на изгибах.

Лампы потреблять будут от силы полкиловата/комната (5 полноценных стоваттных ламп накаливания). Это пол Ампера. Дома у меня мамаша предпочитает лампы накаливания. Если одна перегорает 10А автомат с ебаной кривой С выбивает от дуги. Еще что-то нужно? Перегрев там будет только если подключить вместо лампы мамашу...

Ответы>>83157>>83158

17 Май, 23:05 #308 #83153

Криворукий снайпер снова в треде
Перебил кабель дрелью
Проблема в том, что нет обжимных клещей, хуй, которому я их одолжи
л, укатил на 2 недельный сплав
Сильный ли моветон обжимать плоскогкбцами или кусачками?
Просто если потом переделывать, то уже наращивать провод придется, а ток только штробу расколупать и прямо там соеденить, но и полторы недели+ без розеток сидеть неохота
>>83149
а зачем, ты же на розетки 4мм не тянешь?

Ответы>>83155>>83161>>83191>>83270>>83279

17 Май, 23:10 #309 #83155

>>83153
Ты что обжимато-то собрался?

Ответы>>83183

17 Май, 23:10 #310 #83157

>>83148
>>83150
Я лично ебал я в рот 2,5 квадратами шлейфить розетки. Когда один кабель подходит тоещё ладно, но когда 2, а это уже 6 проводников по 2,5мм2 к одному механизму розетки, то укладывать их все в подрозетнике это пиздец... А потом ещё механизм розетки туда вставлять, а он сука выталкивается назад этими шестью проводниками. Его прикручиваешь, а он сука аж гнётся под напором этих проводов. Так что если розеток несколько в ряд, я лучше соединю их между собой обрезками гибкого провода ПВС с гильзовыми наконечниками. А если кабель 1,5мм2, то нет проблем, всё легко влазит в подрозетник и становится как положено.

Ответы>>83160>>83211

17 Май, 23:12 #311 #83158

>>83150
> полкиловата/комната
> Это пол Ампера.
Плохо считаешь, очень плохо...

Ответы>>83160

17 Май, 23:19 #312 #83160

>>83157
Это лично твои криворукие анальные утехи. Я все укладывал и укладываю в нормальные подрозетники с нормальными механизмами. Юзай правильный инструмент и оставляй правильный допуск из проводов.

>>83158
Твоя правда, каюсь, 2 ампера, но все равно это в 5 раз по статической нагрузке ниже автомата. Вся мякотка имхо в том, что 10А - есть оптимальное соотноение потребление/цена/защита, тк все, что ниже 10А сильно дороже и на хуй не нужно.

Ответы>>83163

17 Май, 23:25 #313 #83161

>>83153
А за тем, что я приеду в магазин и куплю бухту 2,5 и съебу в закат. И 6 прихвачу для болера, варки и духовки. А набирать кучу проводов с кучей сечений мне влом.

Ответы>>83164

17 Май, 23:25 #314 #83162

Посоны, а я вот что то удивился от шапки в теме про люстры. А какие есть еще варианты приемлемые для освещения? Вот к примеру натягиваю я потолок, и у меня два варианта нарисовываются: глазки и люстра, какие еще есть варианты?

Ответы>>83164>>83181

17 Май, 23:25 #315 #83163

>>83160
> Я все укладывал и укладываю в нормальные подрозетники с нормальными механизмами.
Я тоже укладываю в нормальные подрозетники с нормальной глубиной, а не 40мм, с нормальными розетками шнайдер, и допуски нормальные, но ебал я в рот их гнуть при укладке туда розетки, пальцы потом болят. А с 1,5 квадрата намного легче это делать. А если всё равно автомат 16А, то нахуя так ебаться с толстым и жёстким проводом?

Ответы>>83164

17 Май, 23:34 #316 #83164

>>83161
И молодец, добре тебе и тем кто с тобой живет.

>>83162
Диоды по краю и прочие приколы вплоть до подвесов (исходя из твоего потолка).

>>83163
Еще раз повторю. Когда я делаю "для себя" (я не профессиАНАЛЬНЫЙ электрик и делаю все штучно для себя, родных и друзей), то я делаю все так, что устроило бы меня. Если тебя это не устраивает самого... Ну хуй его знает, анон. А стоит ли оно того?
Я немного параноик в плане электричества, тк к.т.н. по полупроводникам и каждый день меня ждут 6 установок от 5 до 75 киловольт доброго рентгена. Я их люблю и делаю им жизнь как можно легче нагибая институтских электриков. Это на АИБ ессно не показатель, но после ремонта в лаборатории у меня ничего не выбило ни разу. Только вакуум пропал в ПЭМ неделю назад. Будем искать...

Ответы>>83165>>83166

17 Май, 23:54 #317 #83165

>>83164
> И молодец
Сарказм?

Ответы>>83167

18 Май, 00:02 #318 #83166

>>83164
> Если тебя это не устраивает самого... Ну хуй его знает, анон. А стоит ли оно того?
А почему оно должно меня не устраивать? Если кабель нормальный и автоматы нормальные, то этого вполне хватает. 19А для кабеля, при номинале автомата 16А - я считаю что это хватает и монтировать намного легче. Вот, продали мне как-то раз кусок кабеля ВВГнг 3х2,5, домой пришёл, гляжу - шото он какой-то тонкий на вид. Померял штангеном - а там 1,7мм2. Ну я его потом использовал для дополнительных розеток на линию 16А, а туда куда нужен был купил нормальный 3х2,5. Такие ситуации тоже учитываем, но если у тебя нормальный кабель 3х1,5, то почему не использовать его на линию 16А, если его там вполне хватает?

Ответы>>83168

18 Май, 00:02 #319 #83167

>>83165
Никакого сарказма. Если есть вариант взять 100 м 2,5 (только честного, а не колхозного) со скидкой бери и не еби мозг светом и прочей фигней только если это критично не встанет в диаметр кабеля и радиус его изгиба. Вопрос цены и целесообразности не рассматривается. Можно хоть 25 кв свет в сортир провести. Было бы желание.

18 Май, 00:12 #320 #83168

>>83166
Анон, в отличие от большнства сектантов я относительно вменяем. Я не являюсь репрезентативной группой, тк в начале привык считать нагрузку, возможный пиздец и требуемую защиту. Если ты взял 2,5 от Конкорда и он аказался как 1,5 от кольчугина - пусти его туда, где нужна нагрузка на 1,5 - мах 2. Главное как ты его защитишь. Тут главное понять, что имеются КАЧЕЛИ!!! Или сгорит кабель (дом, хата, сарай, брат, батя, хуй-пизда) или выбьет автомат. Что сгорит быстрее решаешь ты путем блять сложнейших математический таблиц и вырвиглазнейших интегралов (которые для дебилов уже коммерчески разбили на кривые и пороги срабтывания). Остальное за тобой.

В трэдах на домаче я никогда не траллил и не буду. Тут это не нужно и даже вредно, хоть и противоречит всему говну, что есть на двачах...

Ответы>>83169

18 Май, 00:15 #321 #83169

>>83168
За пропущенные буквы прости. Я выпил пива, мне хорошо, чего и тебе желаю.

Ответы>>83170

18 Май, 00:17 #322 #83170

>>83169
А я думал, что ты что-то покурил. Качели, интегралы, вообще охуеть... Что сказать-то хотел?

Ответы>>83171

18 Май, 00:20 #323 #83171

>>83170
Посчитай потребляемую мощность и соотнеси ее с сечением кабеля и требуемой защитой. Больше тут делать нечего.

Ответы>>83172

18 Май, 00:27 #324 #83172

>>83171
Ты точно что-то покурил. Зачем мне это считать? Если я знаю, что вот у меня группа розеток, и я знаю, что это на 16А рассчитано, то есть 3,5кВт лимит, и что линия защищена от превышения этого лимита. А потребляемая мощность - это я уже сам воткну то что мне потребуется, просто зная об этом ограничении.

Ответы>>83173

18 Май, 00:29 #325 #83173

>>83172
Это сорта расчетов. Можно и так.

18 Май, 02:36 #326 #83181

>>83162
Либо точки, либо лента по периметру, очевидно же. Я вот хочу себе запиздячить дилдные ленты по периметру - вдоль длинных стен - MIX-ленту пустить для рабочего освещения, а вдоль коротких - RGB для йоба-подсветки. Только вот смутило меня больше всего что этот ёбанный ЖОЛОБ угловой для светодиодной ленты, который я хотел использовать одновременно и как плинтус и как ЖОЛОБ для ленты, стоит дороже чем сама лента. Ну не пиздец ли, а, товорищи?

Ответы>>83298

18 Май, 06:25 #327 #83183

>>83155
медную гильзу, ту, что для 2-4мм кабеля
1 штуку на нуль нужно, фазу вообще не задел, а на земле просто изоляцию содрал

Ответы>>83190

18 Май, 08:39 #328 #83190

>>83183
Может паяльником просто ткнуть?

18 Май, 10:31 #329 #83191

>>83153
>Сильный ли моветон обжимать плоскогкбцами или кусачками?
Сильный
>Просто если потом переделывать, то уже наращивать провод придется
Соедини винтовыми клемниками и жди пока клещи привезут.

Ответы>>83192>>83199>>83274

7 Кб, 401x300

18 Май, 10:34 #330 #83192

>>83191
> Соедини винтовыми клемниками и жди пока клещи привезут.
Ты тралль или как?

Ответы>>83194

18 Май, 10:43 #331 #83194

>>83192
Ой бля, долбоеб, они на разные токи есть.

Ответы>>83253

18 Май, 11:20 #332 #83199

>>83191
>Соедини винтовыми клемниками и жди пока клещи привезут.
так и сделал, просто глаза мозолит и руки чешуться
>Сильный ли моветон обжимать плоскогкбцами или кусачками?Сильный
ок, подожду

18 Май, 12:27 #333 #83211

>>83157
Для этого углубленные подрозетники применяют так-то.

7 Кб, 401x300

18 Май, 18:55 #334 #83253

>>83194
> они
Кто - они? Нахуй ты тут советуешь это говно, зелень? Простая скрутка и то надёжней.

Ответы>>83257

18 Май, 19:27 #335 #83257

>>83253
Ты дебил блять, как он сделает скрутку, если он провод пробил и хочет опрессовать потом?

Ответы>>83258

18 Май, 19:31 #336 #83258

>>83257
Зачем скрутку? Ваго же есть.

Ответы>>83259

18 Май, 19:36 #337 #83259

>>83258
Бля, съеби отсюда нахуй, диван.

Ответы>>83260

18 Май, 19:39 #338 #83260

>>83259
Нахуй иди, пидорас зелёный. И свои винтовые клеммники себе в жопу засунь.

Ответы>>83261

18 Май, 19:41 #339 #83261

>>83260
Ты даже себе не представляешь проблему, а лезешь, долбоебина.

Ответы>>83262

18 Май, 19:43 #340 #83262

>>83261
Пошёл нахуй, зелень, я тебе сказал, со своей китайской парашей. Иди толсти в другом месте.

Ответы>>83263

18 Май, 19:45 #341 #83263

>>83262
Ясно.

18 Май, 19:46 #342 #83264

Вообще, ящитаю, что ебаных пидорасов-кузмичей, использующих такие винтовые клеммники нужно ебать в жопу раскалённым проводом 5х16 нахуй. Вагоёбы такой кары не заслуживают как эти уёбки.

Ответы>>83266

18 Май, 19:48 #343 #83266

>>83264
К счастью твое кукареканье с дивана никого не интересует.

Ответы>>83267

18 Май, 19:50 #344 #83267

>>83266
Твоё визгливое кукареканье с ЖЭКа зато заебало уже всех.
>>82749

Ответы>>83268

18 Май, 19:50 #345 #83268

>>83267
Ты еще и читать не умеешь, хуепутало.

Ответы>>83269>>83272

18 Май, 19:51 #346 #83269

>>83268
У тебя в мозг вшит генератор случайных чисел?

Ответы>>83270

18 Май, 19:52 #347 #83270

>>83269
Читай пост >>83153 и думай почему ты долбоеб.

Ответы>>83271

18 Май, 19:55 #348 #83271

>>83270
А причём здесь его пост? Пусть опаяет скрутку, герметизирует её и спокойно замуровывает в стену. Ты же советовал ему ебаный китайский винтовой клеммник поставить, зелень?

Ответы>>83272

18 Май, 19:56 #349 #83272

>>83271
Что и требовалось ожидать. go to >>83268

Ответы>>83274

18 Май, 19:58 #350 #83274

>>83272
Хорошо, этот пост чей был? >>83191 А, пидорас?

Ответы>>83276

18 Май, 19:59 #351 #83276

>>83274
Когда научишься читать, тогда и поймешь, чей и к чему это относится.

18 Май, 20:01 #352 #83278

Диваны ебаные блять.

Ответы>>83285

18 Май, 20:02 #353 #83279

>>83153
> Сильный ли моветон обжимать плоскогкбцами или кусачками?
> Просто если потом переделывать, то уже наращивать провод придется, а ток только штробу расколупать и прямо там соеденить, но и полторы недели+ без розеток сидеть неохота
Анон, если тебе не хватает длины концов перебитого провода, так накрути на них кусок другого провода и опаяй места скруток. Норм всё будет.

18 Май, 21:03 #354 #83285

>>83278
Ага, заебали уже. Тут СИЗом надо, и думать нехуй.

Ответы>>83286

18 Май, 21:06 #355 #83286

>>83285
Всяко.

18 Май, 22:16 #356 #83298

Ну так где мне найти пиздатый дешёвый угловой ЖОЛОБ для светодиодной ленты, подскажите пожалуйста >>83181

Ответы>>83310

18 Май, 22:23 #357 #83300

>>82756
бамп

18 Май, 23:45 #358 #83310

>>83298
Ну позязя. А я тогда запилю фак в перекате следующего треда.

Ответы>>83313

19 Май, 00:06 #359 #83313

>>83310
Нахуй-нахуй...

Ответы>>83314

19 Май, 00:11 #360 #83314

>>83313
Составлю же.

Ответы>>83316

19 Май, 00:15 #361 #83316

>>83314
ЖОЛОБ себе составь.

Ответы>>83318

19 Май, 00:20 #362 #83318

>>83316
Составил бы, если бы знал как.

Ответы>>83319

19 Май, 00:24 #363 #83319

>>83318
А фак знаешь как?

Ответы>>83321

19 Май, 00:27 #364 #83321

>>83319
Знаю. Как это делают в /fet/ примерно.

Ответы>>83323

19 Май, 00:50 #365 #83323

>>83321
Без обид, но мне кажется, что тебе не следует этого делать. Я бы не хотел. Ты пойми, тут не фет тебе, лучше не посещай вообще весь раздел. В гугле поищи или еще где. Я запретить тебе не могу, но мне просто не хочется, что бы ты тут был. Решать тебе, но знай, как я к этому отношусь.

Ответы>>83324

31 Кб, 977x453

19 Май, 00:55 #366 #83324

>>83323
> Без обид, но мне кажется, что тебе не следует этого делать. Я бы не хотел. Ты пойми, тут не фет тебе, лучше не посещай вообще весь раздел.
Но я тут аж с 3-го треда где-то. И даже пару перекатов пилил когда-то. Хочешь ты или не хочешь, мне дела никакого нет.

Ответы>>83326

19 Май, 01:06 #367 #83326

>>83324
Ну, мое мнение ты уже знаешь. Думаю, оно совпадает с присутствующими. Еще раз без обид, но пора бы тебе забыть сюда тропинку.

Ответы>>83327

19 Май, 01:09 #368 #83327

>>83326
Ты у нас единоличник дохуя? Может тебе лучше съебать отсюда? Петух, ещё он будет мне указывать. Мы не вконтакте.

Ответы>>83329

19 Май, 01:17 #369 #83329

>>83327
Так, ты давай не сердись, я просто выражаю мнение большинства. Твои шапки и факи, мягко говоря, говно. Неужели тебе приятно находиться среди тех, кто тебя терпеть не может? Все, уходи.

Ответы>>83334

311 Кб, 1000x1502

19 Май, 01:23 #370 #83334

>>83329
> я просто выражаю мнение большинства.
Ты серьёзно штоли? Может устроим ещё голосование и выберем себе лидера?
> Твои шапки и факи, мягко говоря, говно.
Откуда ты знаешь, где мои шапки и факи, а где не мои?
> Неужели тебе приятно находиться среди тех, кто тебя терпеть не может?
Тут вообще-то все друг друга терпеть не могут, и что?
> Все, уходи.
Нет, ты.

Ответы>>83335

19 Май, 01:28 #371 #83335

>>83334
Ну ладно, уговорил, пили перекат с факом и откравай рот пошире. Говна будет много. И еще, петух тут только ты, смирись.

19 Май, 04:27 #372 #83340

>>82172
Я бы послал тебя нахуй, но обещал себе быть добрее к людям. А фак такой: свет 1,5 медь, розетки 2,5, ваго бьет сизы, люстра бьет зональное освещение, а камень бьет ножницы. Алсо земля не нужна, но если сильно хочется - заземляйся на батарею или стояк хвс/гвс

Ответы>>83342>>83365

19 Май, 04:47 #373 #83341

Мне очень интересна логика тех кто говорит: "на обычные розетки пойдёт УЗО 30 мА, а в ванную лучше 10 мА". Объясните физические принципы, лежащие в основе вашего предположения о том что 30 мА, проходящие через тело, в ванной опаснее чем в обычном помещении.

Ответы>>83342>>83343

19 Май, 05:10 #374 #83342

>>83341
> Объясните физические принципы, лежащие в основе вашего предположения о том что 30 мА, проходящие через тело, в ванной опаснее чем в обычном помещении.
Та никаких принципов тут нет. Просто в ванной это более ниприятна, особенно когда через ноги на мокром полу пройдёт через тебя утечка. К тому же это ещё и делается из предположения, что в ванной меньше электрооборудования всякого, поэтому предполагаемые токи утечки меньше. А так, просто типо на западе мол ставят в ванных узо на 10мА, значит и нам нужно так делать. Хотя по правилам нигде не написано, что нужно на 10мА (нужно просто не более 30), тем более что вне зависимости от оборудования ток утечки всё равно принимается 0,4мА на 1А, то есть если у нас розетки защищены автоматом на 16А, то есть оборудования можно воткнуть туда на 3,5кВт - значит максимальный ток утечки принимаем 6,4мА, а номинал УЗО должен минимум в 3 раза превышать этот ток. Но если предположить, что ничего мощнее бритвы и допустим, подсветки зеркала мы туда втыкать не будем, то можно и 10мА ставить. К тому же такое УЗО раза в 2 дороже обычного на 30мА, это тоже следует учитывать.
>>83340
А тапки?

Ответы>>83344>>83372

19 Май, 05:12 #375 #83343

>>83341
И да, это та же ситуация что и с применением кабеля 2,5 на розетки. То есть можно и 1,5, то есть принцип тут - что мол лучше перебдеть, чем недобдеть. Такие дела.

Ответы>>83348

19 Май, 05:25 #376 #83344

>>83342
А тапок 2 - левый и правый

Ответы>>83345

5 Кб, 225x225

19 Май, 05:30 #377 #83345

>>83344
ПРАВИЛЬНО! И что делать если они электризуются и стояк бьётся током?

19 Май, 07:11 #378 #83348

>>83343
С таким принципом тебя нахуй пошлют в любом нормальном месте.

Ответы>>83349

19 Май, 07:14 #379 #83349

>>83348
Ну так отож.

19 Май, 09:48 #380 #83365

>>83340
>заземляйся на батарею или стояк хвс/гвс
желаю тебе умереть в ванной от живительного удара током.

19 Май, 10:51 #381 #83372

>>83342

>Просто в ванной это более ниприятна, особенно когда через ноги на мокром полу пройдёт через тебя утечка.

Один и тот же ток, проходящий через тело, будет вызывать одинаково неприятные ощущения, не зависимо от влажности кожи.

В влажной среде, для возникновения того же тока, требуется меньше напряжение нежели в сухости. Именно поэтому при определённых условиях, в ванных требуется выполнять освещение на пониженном напряжении.

Ответы>>83377

19 Май, 12:06 #382 #83377

>>83372
Но ведь сопротивление тушки зависит от состояния кожных покровов, как это нет разницы, влажный ты или нет?

Ответы>>83383

19 Май, 13:09 #383 #83383

>>83377
какая разница, если ток ограничен тем же значением?

Ответы>>83388

19 Май, 13:58 #384 #83388

>>83383
А если весь ток будет протекать через тебя? Если твоё тело в разрыве фаза-ноль? УЗО не сработает же

Ответы>>83394>>83463>>83470

19 Май, 14:20 #385 #83394

>>83388
Как ты себе это представляешь?

Ответы>>83437>>83476

19 Май, 17:37 #386 #83437

>>83394
Он про ток в последний раз слышал классе в 9 на уроке физики. Как и большинство в этом треде.

Ответы>>83476>>83478>>83479

19 Май, 21:42 #387 #83463

>>83388
Значит не сутьба.

20 Май, 00:30 #388 #83470

>>83388

На самом деле, вопреки распространённому мнению, УЗО должно сработать и в этом случае, ведь часть тока по прежнему потечёт через человека в землю, создав дифференциальный ток в катушке УЗО.

Ответы>>83471>>83476>>83477>>83502

20 Май, 01:01 #389 #83471

>>83470
А если с тапками?

20 Май, 03:20 #390 #83476

>>83394
>>83437
>>83470
Эм...ну вот допустим разломали розетку, и оголились оба контакта и ты своей жопкой к ним случайно прижался. Вы ребята точно с электрача, или так, с дивана попиздеть зашли?

Ответы>>83480>>83483

20 Май, 03:25 #391 #83477

>>83470
В какую землю? В доме ты землю найдёшь разве что на батареях и раковинах, и то вряд ли, т.к. практически везде уже пластик

Ответы>>83502

1609 Кб, 1952x3264

20 Май, 03:32 #392 #83478

>>83437
Какие токи я вижу, ты про такие даже и представления не имеешь

Ответы>>83502

1609 Кб, 1952x3264

20 Май, 03:34 #393 #83479

>>83437
Какие токи я вижу, ты про такие даже и представления не имеешь

Ответы>>83481>>83482>>83502>>83586

20 Май, 03:35 #394 #83480

>>83476
Я же говорю, что не сутьба тогда.

20 Май, 03:35 #395 #83481

>>83479
Блядкий билайн, извините за дабл

20 Май, 05:55 #396 #83482

>>83479
>4в
батарейки заряжаешь?

20 Май, 05:56 #397 #83483

>>83476
Прикоснись и попробуй, долбоеб. Если ты додумался двумя руками провода схватить, значит твои гены вряд ли будут нужны человечеству.

Ответы>>83484

20 Май, 06:26 #398 #83484

>>83483
Ебантяй, спросили, как это бывает, я ответил. Ещё можно в неисправный плафон палец запихать - тоже будет фаза-ноль. Вот здесь и будет иметь значение влажность кожи. А теперь можете дружно проследовать нахуй, теоретики

Ответы>>83485>>83488

20 Май, 06:38 #399 #83485

>>83484
А УЗО тогда тут причём? В комнате же мы ходим в тапочках и на сухом непроводящем полу, поэтому тут и УЗО необязательно. Но ток может идти на кухне допустим рука-to-рука, если за какой-нибудь промокший насквозь блендер схватиться и за раковину. А в ванной мы стоим босиком на вонючем мокром коврике/упавшем полотенце, поэтому тут более вероятно что ток утечки пройдёт через руки, ноги и туловище, , кроме головного мозга и хуя разве что, в том числе и через спинной мозг между прочим, что может быть более ниприятна, чем от руки до руки, при токе утечки менее 30мА и подпрыгнуть можно выше, повредив голову и она будет болеть. Понимаешь? К тому же это более опасно для пожилых людей напримерю

Ответы>>83487>>83511

20 Май, 07:11 #400 #83487

>>83485
Это всё понятно, но изначально какой-то из анонов сказал, что разницы не будет, мокрый ты залез в цепь или сухой. С чем я совсем не согласен.

Ответы>>83489>>83490>>83491>>83497

20 Май, 07:19 #401 #83488

>>83484
И че? Охуеть ты омерику открыл, ебанат.

20 Май, 07:20 #402 #83489

>>83487
Разница в том, что никто в здравом уме за ноль с фазой браться не будет, тем более в ванной.

20 Май, 07:21 #403 #83490

>>83487
Алсо, человек это не чисто сопротивление а в том числе и емкость, так что есть вероятность что узо 10ма все же сработает.

20 Май, 07:23 #404 #83491

>>83487
> изначально какой-то из анонов сказал, что разницы не будет, мокрый ты залез в цепь или сухой.
Разницы нет если ток утечки будет более 30 мА, тогда узо всё равно вырубит.

Ответы>>83492>>83511

20 Май, 07:23 #405 #83492

>>83491
этот ебанат похоже хочет схватиться за ноль с фазой в тапочках и проверить что будет. Иначе его упоротость объяснить нельзя.

Ответы>>83496

20 Май, 08:28 #406 #83496

>>83492
Он не понимает, что добиться отсутствия тока утечки используя как потребитель электричества собственное тело довольно сложно не используя спецсредства.

Ответы>>83498

20 Май, 08:34 #407 #83497

>>83487

Не правда. Тот анон (я), сказал что разницы нет мокрый ты будешь или сухой при одном и том же проходящем через тебя токе. Влажность помещения, влияет лишь на сопротивление верхнего слоя кожи, что позволит протечь большему току при том же напряжении.

20 Май, 08:58 #408 #83498

>>83496
> что добиться отсутствия тока утечки используя как потребитель электричества собственное тело довольно сложно не используя спецсредства.
ШТОУ?

Ответы>>83502

20 Май, 10:03 #409 #83502

>>83478
>>83479
То, что ты там что-то видишь на своей коробке, еще ничего не говорит о твоих знаниях хотя бы правил Кирхгофа.
>>83470
Двачую.
>>83477
Ебанат. Схватись за фазу, стоя на полу, и узнай, что земля-то оказывается везде есть. Просто ее сопротивление выше нормативного, но что такое сопротивление ты тоже нихуя не знаешь.
>>83498
В ПУЭ или еще в какой ебале это называется "вторичные средства защиты", долбоеб. Резиновый коврик, левитирующая платформа и все такое

Ответы>>83509

20 Май, 10:59 #410 #83509

>>83502
> В ПУЭ или еще в какой ебале это называется "вторичные средства защиты", долбоеб. Резиновый коврик, левитирующая платформа и все такое
Иди нахуй, сам долбоёб. Причём здесь тогда использовать своё тело как потребитель? Какое это имеет отношение к утечке?

Ответы>>83510

15 Кб, 1121x719

20 Май, 11:09 #411 #83510

>>83509
>Причём здесь тогда использовать своё тело как потребитель?
Wat?
Но на всякий случай нарисовал тебе схему, блядь. R1,R2 - сопротивление твоих верхних культяпок. R3 - сопротивление твоей тушки, нижних культяпок и пола и, если имеется, то сопротивление вторичного средства защиты.

Ответы>>83511

20 Май, 11:18 #412 #83511

>>83510
И что это меняет? Есть утечка на землю - сработает УЗО, нет утечки - значит не сработает. Причём здесь использование собственной тушки как потребителя, если тем более речь шла изначально про то, что более ниприятна для человека, когда он мокрый схватился за мокрый прибор свой, включённый в розетку и за стояк свой, допустим, или когда он был сухим. Вот мои посты>>83485>>83491. Про использование своей тушки в качестве потребителя уже какой-то другой анон пизданул, но это уже другой случай и вызвать его можно разве что намеренно, разбив аппарат или используя ламповую дырку вместо фингербокса.

Ответы>>83512>>83520

20 Май, 11:38 #413 #83512

>>83511
Забей. Мне просто бомбануло от треда, потому что тут полно долбоебов сидит. Сука, хуй знает который по счету тред. Шапки нет, ПУЭ никто не прочитал. Платиновых электриков интернета никто не упоминает. Половина не знает, куда ток течет. Пиздец просто.

Ответы>>83513>>83518>>83521

20 Май, 11:44 #414 #83513

>>83512
> Платиновых электриков интернета никто не упоминает.
Ну, это поправимо. Можно el-fi упомянуть или cs-cs. А то все только этого петуха лысого хайпают и всё.

20 Май, 11:46 #415 #83515

Самое главное, про люстры выяснили. Осталось только ЖОЛОБ подешевле найти нормальный.

Ответы>>83591

20 Май, 12:23 #416 #83518

>>83512
А еще меня просто разворачивает нахуй от того, что многие тупо подумать неспособны, какой ток будет течь, какие условия в помещении будут, что в какие розетки втыкается. И начинают все делать с запасом В комнате одна лампочка включаться будет, но в розетку. Он тянет 2,5 квадрата. Ебанат.

Ответы>>83525>>83593

20 Май, 12:31 #417 #83520

>>83511
>Про использование своей тушки в качестве потребителя уже какой-то другой анон пизданул
А хули ты тогда удивлялся?
А тому анону так и отвечал. Ибо он думал, что если ткнет своими пальцами в розетку, то тока утечки не будет. А этого добиться специально то сложно.

Ответы>>83523>>83526

20 Май, 12:33 #418 #83521

>>83512
>Половина не знает, куда ток течет
Электроньчики бегут от минуса к плюсу!

20 Май, 12:37 #419 #83523

>>83520
> Ибо он думал, что если ткнет своими пальцами в розетку, то тока утечки не будет.
Так и есть же. Ибо чтобы была утечка, нужно ещё и босиком стоять на мокром полу, что бывает далеко не всегда. Если он это в тапочках будет делать, то утечки не будет. Но ему тем не менее плохо будет.

Ответы>>83526>>83527>>83550

20 Май, 12:44 #420 #83525

>>83518
Запас в жопу не ебёт

20 Май, 12:46 #421 #83526

>>83520
>>83523
Давай на второй круг, пагни, погнали.
меняю дома розетки, не выключая автоматов. Теоретикам-кукаретикам ссу в рот

Ответы>>83528

20 Май, 12:47 #422 #83527

>>83523
Еще раз говорю. Схватись за фазовый провод, стоя на сухом полу. И ответь мне почему тебя трясти начинает.

Ответы>>83528>>83531>>83577

20 Май, 12:49 #423 #83528

>>83526
> меняю дома розетки, не выключая автоматов. Теоретикам-кукаретикам ссу в рот
И что? Тоже так делал. Если по очереди провода перетыкать а не все сразу, то опасности большой нет. Нужно только аккуратно делать.
>>83527
Всегда так делаю и ничего не чувствую. Что я делаю не так? Может резина хорошая в тапочках, без всяких там донорно-акцепторных примесей?

Ответы>>83529

20 Май, 12:50 #424 #83529

>>83528
>Всегда так делаю и ничего не чувствую.
Буратино, уебывай.

Ответы>>83530

20 Май, 12:52 #425 #83530

>>83529
Сам уёбывай, зелень. Трясти его начинает. Пить надо меньше.

Ответы>>83532

20 Май, 12:52 #426 #83531

>>83527
Может у тебя с полом чего не так?

Ответы>>83532>>83535

20 Май, 12:54 #427 #83532

>>83531
>>83530
Два дебила это сила. Все зависит от состояния кожных покровов. Если У тебя сопротивление кожи большое, то не полуствуешь, но если попробуешь на язык или в глаз воткнешь например, то тебя ебнет т.к. во первых человек это емкость во вторых ток переменный.

Ответы>>83534>>83536>>83577

20 Май, 12:55 #428 #83534

>>83532
Даже будучи полностью изолированным само собой

20 Май, 12:56 #429 #83535

>>83531
Конечно. inb4:сиськи или проваливай

20 Май, 13:03 #430 #83536

>>83532
И еще от пятна контакта зависит. Почему-то никто из любителей говорить про то что их не бъет током не согласился подержаться за шины.

20 Май, 15:11 #431 #83550

>>83523
> Если он это в тапочках будет делать, то утечки не будет.
А физика говорит, что будет.

Ответы>>83577

20 Май, 21:27 #432 #83577

>>83550
> А физика говорит, что будет.
Та никтож не спорит? С точки зрения физики она и через рядом сидящую собаку будет. Другое дело её величина. Мы же спорим тут о физически заметной для человека величине тока утечки и о заметной для УЗО. Мой оппонент >>83527 утверждает, что меня будет трясти от емкостных токов, даже если я буду стоять в тапочках. Я же утверждаю, что нет. Если рукой взяться, то каких-хибо заметных ощущений врядли будет, разве что может быть если кончиком пальца касаться - может что-то и почувствуешь, а может быть и нет. Тем не менее, и с этим аноном я тоже согласен >>83532. В языке много нервных окончаний, так что на язык таки её можно почувствовать, да даже если губами или залупой коснуться провода, то тоже немного щипать будет. Но не трясти же, как этого анона-алкоголика.

Ответы>>83635

20 Май, 23:52 #433 #83586

>>83479
Что за агрегат?

Ответы>>83587

31 Кб, 982x453

21 Май, 00:13 #434 #83587

>>83586
Судя по напряжению и току, смею предположить что станция катодной защиты.

Ответы>>83589

21 Май, 00:49 #435 #83589

>>83587
... хотя вообще-то и для неё очень большой ток.

Ответы>>83590

21 Май, 00:51 #436 #83590

>>83589
...электролизная установка значит наверное какая-то.

Ответы>>83612

21 Май, 00:55 #437 #83591

>>83515
Мудак, ты не уймешься? Тебя же просили съедать нахуй!

Ответы>>83592

21 Май, 00:57 #438 #83592

>>83591
> Тебя же просили съедать нахуй!
Анус себе съешь, пёс.

Ответы>>83594>>83595

21 Май, 00:58 #439 #83593

>>83518
А чё, нельзя? Бабла не жалко. Или ток не доползет?

21 Май, 01:02 #440 #83594

>>83592
Сука! Это опять ты! Я тебя узнал, мудило! Где перекат, где фак? Запилю, позязя, ЖОЛОБ, пиздун драный, говно.

Ответы>>83596

21 Май, 01:05 #441 #83595

>>83592
Жолоб себе перекати, шлепак.

Ответы>>83597

4815 Кб, 430x215

21 Май, 01:05 #442 #83596

>>83594
Лол, как тебя порвало-то. Бамплимита же ещё не было, какой перекат?

Ответы>>83600

21 Май, 01:06 #443 #83597

>>83595
Обязательно, лол. Мамаше твоей вот только перекачу сперва. А потом и жолобом займусь.

Ответы>>83599>>83601

21 Май, 01:10 #444 #83599

>>83597
Все нервы вымотал, козёл. Не пиши мне больше.

21 Май, 01:12 #445 #83600

>>83596
Ну так сделай его, блять, тупица. Пиши больше своей хуиты.

Ответы>>83602

21 Май, 01:15 #446 #83601

>>83597
Вырви свою кишку, надуй, высуши, покрась и будет тебе жолоб. Выложи с супом и съеби.

21 Май, 01:17 #447 #83602

>>83600
Сделаю.

Ответы>>83603>>83604>>83605

21 Май, 01:23 #448 #83603

>>83602
Пиздишь только. Уже обещал вчера и наебал. И нахуя тебе этот жолоб? И хули ты не спишь-то, блять?

Ответы>>83606

21 Май, 01:25 #449 #83604

>>83602
Пиздишь только. Нахуя тебе жолоб сдался и хули ты не спишь? Ночник чтоле?

21 Май, 01:26 #450 #83605

>>83602
Хули пиздишь и не спишь? Нахуя?

21 Май, 01:28 #451 #83606

>>83603
Заебал, бамплимит будет - сделаю.
> И нахуя тебе этот жолоб?
Вместо плинтуса же. Штобы и ленту можно было вложить в него по периметру потолка и закрыть её рассеивающей мутной крышкой.
> И хули ты не спишь-то, блять?
Режим сна сбит немного. Вот и восстанавливаю потиху. Делаю тут свои дела и одновременно браузер открыт всё время.

Ответы>>83607

21 Май, 01:39 #452 #83607

>>83606
Какие дела? Дрочишь небось?
У меня вот не сбит, иду спать. Жолоб твой, идея хуевая, пересмотри, потом спасибо скажешь. Если с факом наебешь, прокляну и тебя и всю твою проводку.

Ответы>>83608

21 Май, 01:45 #453 #83608

>>83607
> У меня вот не сбит, иду спать.
Я тоже скоро. Может час посижу ещё.
> Жолоб твой, идея хуевая, пересмотри, потом спасибо скажешь.
Предложи лучше. Могу и в фак добавить.

Ответы>>83627

21 Май, 03:32 #454 #83612

>>83590
Да, электролизная. Алюминий производят

21 Май, 04:27 #455 #83616

Так, а в архивач этот тред уже добавили?

Ответы>>83618

21 Май, 05:46 #456 #83618

>>83616
а?

21 Май, 10:13 #457 #83627

>>83608
Лучше потрадиционнее освети свои длинные стены. Светящийся плинтус... Не хз, это гараж?

Ответы>>83629

21 Май, 12:17 #458 #83629

>>83627
> Лучше потрадиционнее освети свои длинные стены.
Ты предлагаешь мне люстру повесить? Но я не хочу люстру. А точечные светильники не позволят мне цветовую температуру менять. Я же для этого и хочу MIX-ленту применить.

Ответы>>83652>>83653

21 Май, 12:52 #459 #83635

>>83577

Дело не в нервных окончаниях, а в более низком сопротвлении влажного языка по сравнению с кожей.

21 Май, 15:10 #460 #83639

>>82088 (OP)
чем плох шввп?

Ответы>>83641

21 Май, 16:06 #461 #83641

>>83639
Ничем он не плох, как и ПВС и любой провод или кабель
Только ебанатами, которые из-за дешевизны используют их не по назначению

Для примера - если бы ВВГнглс был внезапно дешевле гибкого ПВС, вангую, жопоумельцы делали бы из него удлинители, шнуры жля приборов и т.п., совали в каждое место, где нужен гибкий провод, несмотря на то, что он бы бы ломался через день-неделю.

Ответы>>83642>>83643

21 Май, 16:07 #462 #83642

>>83641
> Для примера - если бы ВВГнглс был внезапно дешевле гибкого ПВС, вангую, жопоумельцы делали бы из него удлинители, шнуры жля приборов и т.п., совали в каждое место, где нужен гибкий провод, несмотря на то, что он бы бы ломался через день-неделю.
Ну так а гибкий ВВГнг-LS для кого придуман?

Ответы>>83644

21 Май, 16:07 #463 #83643

>>83641
Так он и дешевле вообще-то. пвс дороже ввгнглс одинакового сечения.

21 Май, 16:07 #464 #83644

>>83642
Где ты такой видел?

Ответы>>83645

21 Май, 16:09 #465 #83645

>>83644
В магазине же. Ещё и белого цвета. Да и по правилам жёсткий ВВГ должен обозначаться буквами ок, что означает - одножильный круглый.

Ответы>>83646

21 Май, 16:10 #466 #83646

>>83645
Это не ввг.

Ответы>>83647

21 Май, 16:11 #467 #83647

>>83646
Ну хз, написано было ВВГ на нём.

Ответы>>83648

21 Май, 16:11 #468 #83648

>>83647
Ясно.

Ответы>>83649

21 Май, 16:16 #469 #83649

>>83648
Что тебе ясно? Вот пруфы
http://en-veka.ru/rasshifrovka_markirovki_kabelya
http://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-silovyie/s-pvx-izolyacziej-(0,66;-1kv)/vvg/kabel-vvg-3h1-5/#bs-tab-markize_info

Ответы>>83650

21 Май, 16:18 #470 #83650

>>83649
Понятно.

Ответы>>83651

21 Май, 16:19 #471 #83651

>>83650
Понятно.

21 Май, 16:39 #472 #83652

>>83629
Да я не против ленты, но светящийся плинтус просто не могу представить себе хоть как-то приемлемо выглядищим. Скинь фото с похожим вариантом.

Ответы>>83655

21 Май, 16:41 #473 #83653

>>83629
Что только не выдумывают, лишь бы некакувсех.

Ответы>>83656

29 Кб, 300x210

93 Кб, 800x600

407 Кб, 800x600

21 Май, 16:48 #474 #83655

>>83652
Низнаю же, но если верить гуглу, то возможно, вот так. Только я хочу MIX-ленты прилепить вдоль длинных стен, а RGB - вдоль коротких наверное, иначе придётся ЖОЛОБ лепить в 2 ряда, чтобы была и подсветка и основной светю. А подсветка это заебись. Это очень даже круто. Одновременно же у меня оно наверное не будет включаться, либо то либо другое.

Ответы>>83658

21 Май, 16:51 #475 #83656

>>83653
Причём тут некакувсех? У меня боязнь люстр. Понимаешь? А ещё хочу подсветка чтоб была цветная, это очень охуенно даже.

21 Май, 17:19 #476 #83657

Тащемта вот. Обычный угловой профиль. по сути кусок пластмассы и алюминия. Стоит дороже высокотехнологичной светодиодной ленты из высокотехнологичных светиков, на создание которых ушёл почти век. Что с этим миром не так?
http://prosvetspb.ru/profil-dlya-led-lenty/

33 Кб, 800x800

21 Май, 18:06 #477 #83658

>>83655
Я думал ты про пылесборники как на пике. Твой вариант норм, но дорого. Пробуй сколхозить из уголка и прозрачной хуйни.

Ответы>>83659

21 Май, 18:12 #478 #83659

>>83658
> Я думал ты про пылесборники как на пике.
Та не, та хуйня мало того что потери вносит на отражении света, так ещё это усугубляется осевшей пылью. Сколхозить? Но мне бы желательно матовую хуйню вместо прозрачной. Плинтус от столешницы - тоже дорого. Нет пути короче говоря.

Ответы>>83660

31 Кб, 640x480

21 Май, 18:16 #479 #83660

>>83659
Тепличный профиль глянь.

Ответы>>83661

21 Май, 18:17 #480 #83661

>>83660
Огоссподи, и как же мне его лепить?

Ответы>>83662>>83667>>83669>>83670

57 Кб, 500x672

21 Май, 18:24 #481 #83662

>>83661
Хз. Купи по метру разный и придумай. Либо дорогой бери.

Ответы>>83663

21 Май, 18:32 #482 #83663

>>83662
Чёт дрочь какая-то. Наверное придётся мне всё-таки какой-то ЖОЛОБ покупать.

Ответы>>83664

21 Май, 18:33 #483 #83664

>>83663
Незачто.

Ответы>>83666

21 Май, 18:35 #484 #83665

Чёрт, будь этот ЖОЛОБ подешевле, я бы его и в ШУХЛЯДКАХ приделал.

21 Май, 18:37 #485 #83666

>>83664
You're welcome.

Ответы>>83668

36 Кб, 1008x630

21 Май, 18:40 #486 #83667

>>83661

Ответы>>83672

21 Май, 18:42 #487 #83668

>>83666
Fuck you, asshole.

Ответы>>83674

16 Кб, 1008x630

21 Май, 18:45 #488 #83669

>>83661

Ответы>>83672

19 Кб, 1008x630

21 Май, 18:48 #489 #83670

>>83661

Ответы>>83672

21 Май, 18:50 #490 #83672

>>83667
>>83669
Лол, чёт хардкор какой-то получается.
>>83670
А вот это уже смахивает на годноту. Единственное - расстояния придётся выдерживать, и на натяжной потолок хуй закрепишь, придётся колхозить что-то ещё.

Ответы>>83673

21 Май, 18:55 #491 #83673

>>83672
На натяжной можно приклеить. В b\ виды профиля принеси, назови их тупицами и наблюдай.

Ответы>>83674

21 Май, 18:57 #492 #83674

>>83673
Ладно, надо уже перекат пилить, наверное.
>>83668
Thanks, and some for you.

Ответы>>83675>>83676

21 Май, 18:57 #493 #83675

>>83674
> some
same
fix

21 Май, 18:58 #494 #83676

>>83674
Кто-то там охуительный фак обещал.

Ответы>>83677>>83687

21 Май, 18:59 #495 #83677

>>83676
Будет фак.

21 Май, 19:19 #496 #83683

ПЕРЕКАТЮ
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)

21 Май, 19:20 #497 #83684

ПЕРЕКАТЮ
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)

21 Май, 19:24 #498 #83685

ПЕРЕКАТЮ
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)
https://2ch.hk/dom/res/83681.html (М)

21 Май, 20:15 #499 #83687

>>83676
Тащемта, вот тебе фак.

21 Май, 20:16 #500 #83688

ВСЁ.

Тред утонул или удален.
Это копия, сохраненная 9 декабря 2016 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

« /dom/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion