М.Двач / Работа и карьера

Двач.hk не отвечает.
Вы видите копию треда, сохраненную 1 июля 2019 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

Электроэнергетиков тред №39. На все вопросы 15 мар, 10:21 1546561 В конец треда | Веб

381 Кб, 1200x800145 Кб, 750x563189 Кб, 1000x665303 Кб, 1024x682

Электроэнергетиков тред №39.

На все вопросы по группам допуска по электробезопасности в полном объеме вам ответят Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок:
http://zametkielectrika.ru/wp-content/programms/Novye-pravila-po-oxrane-truda-pri-ekspluatacii-elektroustanovok_s_otlichiyami.pdf
В кратком же:
http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/1089-gruppy-dopuska-po-jelektrobezopasnosti.html
Зачастую вопросы к экзамену на группу в каждой организации свои, спрашивайте точные у коллег или же гуглите примерные.
Вот, например, ответы на самые общие для второй:
https://habrahabr.ru/post/176219/
Для третьей:
https://habrahabr.ru/post/178855/
А еще можно порешать тесты:
http://tests24.ru/?iter=2&group=1
http://zametkielectrika.ru/onlajn-testy/

Список рекомендуемой литературы, которую и без нашей помощи легко найти:
http://pastebin.com/Dht3e0UH

Архив тредов:
Тридцать восьмой https://arhivach.ng/thread/434881/
Тридцать седьмой: Проебан
Тридцать шестой https://2ch.hk/wrk/arch/2018-11-28/res/1293673.html (М)
Тридцать пятый http://arhivach.tk/thread/361768/
Тридцать четвертый https://arhivach.tk/thread/348536/
Тридцать третий http://arhivach.tk/thread/320303/
Тридцать второй http://arhivach.tk/thread/298826/
Тридцать первый http://arhivach.tk/thread/289681/
Тридцатый http://arhivach.tk/thread/289005/
Двадцать девятый https://arhivach.tk/thread/276959/
Двадцать восьмой https://arhivach.tk/thread/267320/
Двадцать седьмой https://arhivach.tk/thread/259621/
Двадцать шестой https://arhivach.tk/thread/254391/
Двадцать пятый http://arhivach.tk/thread/245446/
Двадцать четвертый https://arhivach.tk/thread/232527/
Двадцать третий https://arhivach.tk/thread/220393/
Двадцать второй https://arhivach.tk/thread/216370/
Двадцать первый https://arhivach.tk/thread/211627/
Двадцатый https://arhivach.tk/thread/211516/
Девятнадцатый https://arhivach.tk/thread/199670/
Восемнадцатый https://arhivach.tk/thread/193586/
Семнадцатый https://arhivach.tk/thread/187978/
Шестнадцатый https://arhivach.tk/thread/176454/
Пятнадцатый https://arhivach.tk/thread/176256/
Четырнадцатый https://arhivach.tk/thread/167998/
Тринадцатый https://arhivach.tk/thread/167194/
Двенадцатый https://arhivach.tk/thread/163929/
Одиннадцатый https://arhivach.tk/thread/156938/
Десятый https://arhivach.tk/thread/151268/
Девятый https://arhivach.tk/thread/139210/
Восьмой http://m2-ch.ru/wrk/res/347646.html
Седьмой http://m2-ch.ru/wrk/res/325126.html
Шестой http://m2-ch.ru/wrk/res/295535.html
Пятый http://m2-ch.ru/wrk/res/260536.html
Четвертый http://m2-ch.ru/wrk/res/229236.html
Третий http://m2-ch.ru/wrk/res/182591.html
Второй http://m2-ch.ru/wrk/res/121208.html
Первый https://arhivach.tk/thread/3405/

Ответы546849546895587186593738597715608847609616

2 15 мар, 10:31 2 1546570

Бамп годному перекату

3 15 мар, 10:39 3 1546596

>>1546586
Иди как ты нахуй со своей конференцией.

Ответы546869

4 15 мар, 13:22 4 1546849

>>1546561 (OP)
Киньте фоточек автотрансформатора АТДЦТН-125000/220/110 снаружи и внутри

Ответы547009547018

5 15 мар, 13:39 5 1546869

>>1546596
Ебало на ноль, нищий русский педераст!

Ответы547025

7,5 Мб, webm,
640x360, 1:23
6 15 мар, 13:51 6 1546895

>>1546561 (OP)

Ответы546904547027

7 15 мар, 13:54 7 1546904

>>1546895
Что произошло? Он же тупо разъединял же

Ответы547031

1,5 Мб, 1920x2560
8 15 мар, 14:51 8 1547009

>>1546849

9 15 мар, 14:57 9 1547018

195 Кб, 1063x708290 Кб, 1281x72386 Кб, 1015x701

>>1546849
Чертежи.

10 15 мар, 15:00 10 1547025

>>1546869
Брысь в свою конфу, падаль.

11 15 мар, 15:03 11 1547027

>>1546895
среагировали заебись, без паники

Ответы548178

12 15 мар, 15:09 12 1547031

>>1546904
1. Дернули под нагрузкой, дугой перекрыло верхние губки.
2. Развалился разъединитель, перекрыло между фазами.

Ответы547038

13 15 мар, 15:13 13 1547038

>>1547031
>под нагрузкой
Кто виноват? Диспетчер?

Ответы547041

14 15 мар, 15:15 14 1547041

>>1547038
Возможно в бланке переключений косяки были.

Ответы547044

15 15 мар, 15:15 15 1547044

>>1547041
Виноваты те, кто составлял бланк, утверждал и контролировал переключения.

16 15 мар, 15:18 16 1547049

Кстати, аноны, а кем лучше - диспетчером или энергетиком на предприятии ? Диспетчер то вообще ответственность пц

Ответы547052

17 15 мар, 15:21 17 1547052

>>1547049
Диспетчером лучше конечно. Если будешь шарить в переключениях, то проблем особо то и нет. Контролируй обезьянок на ПС, хорошо проверяй бланки и все будет ок.

18 15 мар, 16:08 18 1547141

В Россети берут с судимостью? Братан откинулся, надо помочь подняться.

Ответы547330547381

19 15 мар, 17:25 19 1547330

>>1547141
Куда? На ЛЭП?

Ответы547703

20 15 мар, 17:39 20 1547381

>>1547141
> берут с судимостью?
если погашена,то по закону нет ограничений, он же не в детсад или школу идёт... хотя негласно могут в залупу полезть, но тут уже от опыта чувака зависит и его судимости, может он убил чела и не уравновешенный

Ответы547703

21 15 мар, 20:37 21 1547703

>>1547330
Да хоть куда. Но линейщиком он еще подохнуть может.
>>1547381
Я не знаю, когда судимость считается погашенной. Он освободился в начале марта. Опыта нет, ничего нет. Но зная, чем занимаются мужики в РЭСе, то там и макака справится.
У него статьи
>Статья 126. Похищение человека
>Статья 127. Незаконное лишение свободы
>Статья 131. Изнасилование
>Статья 105. Убийство

Ответы547731547734548349552811

22 15 мар, 20:57 22 1547731

>>1547703
>У него статьи
жирнота , но в говносетях нужны такие кадры , там именно такие и работают

Ответы548278

23 15 мар, 20:58 23 1547734

>>1547703
>чем занимаются мужики в РЭСе
Чем?

6,5 Мб, webm,
1280x720, 0:26
24 16 мар, 04:53 24 1548176

25 16 мар, 04:55 25 1548178

>>1547027
Разъединяльщик съебал за тридевять земель

26 16 мар, 09:17 26 1548278

>>1547731
Он похитил ЕОТ и держал ее в подвале своего дома. Когда кое-какая шумиха поднялась, он ее убил и решил избавиться. Приняли менты в 5 или 6 утра летом, когда только светало, а он шел в лес с сумкой, где были части тела.

Ответы548577

27 16 мар, 10:34 27 1548349

>>1547703
Некоторые статьи не гасятся никогда. 105, 131 - точно из этого списка

Ответы548474548478

28 16 мар, 11:59 28 1548474

>>1548349
>Некоторые статьи не гасятся никогда
У меня в бурной молодости 158 и 318 , так в справке фигурирует до сих пор, причем 318 вообще по мирняку с мусором разошлись, он претензий не имел и никакого наказания не последовало , тем не менее какого то хера в справке указывают, я её ради прикола на госуслугах заказал, один хер бесплатно.Но в плане работы мне не вредило пока, время такое ебанутое было, металл сдавали и чудили

Ответы548659

29 16 мар, 12:01 29 1548478

>>1548349
>Некоторые статьи не гасятся никогда.
На месте работодателя я б опасался брать такого человека, мало ли он ёбнет кого с психу и статьи такие серьёзные . Но если хорошие родственники, то в нашей стране нет ничего не возможного

Ответы548577

30 16 мар, 13:27 30 1548577

>>1548278
Жаль мужика, в таких делах аккуратнее надо. Мусора суки!
>>1548478
Да обычные статьи, он же не человека убил...

31 16 мар, 13:42 31 1548588

Пидары, заберите своего электроблядка с виллы асугоспод в свой хлев.

Ответы548624

8 Кб, 253x304
32 16 мар, 14:34 32 1548624

>>1548588
Знатно он вас опустил.

33 16 мар, 15:39 33 1548659

>>1548474
есть разные понятия:
- справка об отсутствии/наличии непогашенной судимости
- информация об отсутствии/наличии судимости
Первая - судимость гасится спустя некоторое время после отбытия наказания (от 6 месяцов до 3 лет, по тяжелым статьям - никогода). Ее чаще всего требуют в разных ебанистических конторах, причем со стороны такую информацию получить нельзя. Неопредставление такой справки или наличие непогашенной судимости можжет быть основанием для отказа в приеме на работу. Или могут уволить, если не потребовали при прреме и потом вдруг потребовали и принес с непогашенной.
Вторая - ну вы поняли, такую информацию получают все кто имеет доступ к базе данных МВД, но она не может быть по закону основанием для отказа в приеме на работу.

Ответы548829549133

34 16 мар, 16:14 34 1548681

Устроили тут.
Не один нормальный работодатель не возьмёт себе на предприятие зека.

Ответы548829

35 16 мар, 18:11 35 1548829

>>1548659
>- справка об отсутствии/наличии непогашенной судимости
Вот в справке и указывают, причем и погашенную тоже и статью по ней
>>1548681
>Не один нормальный работодатель
Да не пизди, в любой корпорации сват брат кум и в верхах есть уголовники и депутаты даже, нет в РФ нормальных работодателей

Ответы548904

766 Кб, 1024x966
36 16 мар, 19:08 36 1548904

>>1548829
Спасибо анон, поправил. Менты форму поменяли в прошлом году. Сейчас все пишут

Ответы549582

37 16 мар, 22:09 37 1549133

>>1548659
Никто тебе и не будет отказывать по мотиву погашенной судимости. Скажут, по деловым качествам не подошел~

38 17 мар, 12:21 38 1549582

>>1548904
А что такого ужасного в работнике с уголовкой?

Ответы549671

39 17 мар, 13:23 39 1549671

>>1549582
Да ничего ужасного, бывает в подростковом возрасте оступился, особенно в 90 х. Я допустим металл пиздил и сдавал , попадал за эту хуйню не раз. Но девочкам с офиса и службе безопасности ты это не объяснишь. Это только в РФ такая ебанутая практика. в швятых зеков адаптируют и подыскивают им работу, чтоб хуйней не страдал и вкатывался в общество, у нас наоборот большая часть возвращается обратно и в криминал идёт

Ответы549676

40 17 мар, 13:28 40 1549676

>>1549671
Да в святых зек так же соснет и будет драить толчки.

Ответы549682

41 17 мар, 13:33 41 1549682

>>1549676
>Да в святых
В швятых он может на велфере хуйцы пинать или устроиться на стройку и вкатится электриком

Ответы549688

42 17 мар, 13:40 42 1549688

>>1549682
Он вкатился электриком на розетки. О большой энергетике можно забыть. Так же и в Рашке.

Ответы549694

43 17 мар, 13:48 43 1549694

>>1549688
> О большой энергетике можно забыть. Так же и в Рашке.
Я думаю там насрать на это, есть период, после которого становится похуй, в Канаде точно есть.Да и в РФ при наличии родственников и связей всё делается на раз два, достаточно посмотреть на госдуру и т.д. учреждения, а во всякие говносети вообще специалистов не хватает, вакансии инженеров постоянно висят, молодёжь набирается опыта и уходит к хуям т.к. за копейки никто не хочет работать.Да и в оборон энерго знакомый с судимостью трудился, правда не на руководящих постах

44 18 мар, 08:14 44 1550537

Посоветуйте где можно почитать про дифференциальные зашиты линий/трансформаторов/генераторов, чтобы было описано доходчиво и понятно?

Ответы550656550891560862

45 18 мар, 10:51 45 1550656

>>1550537
Чернобровов.

Ответы551113

46 18 мар, 13:31 46 1550891

>>1550537
Шабад. Или Федосеев.

Ответы551113

47 18 мар, 15:52 47 1551113

>>1550656
>>1550891
А современное есть что нибудь с GOOSE и т.д. или советское старье только по релейке?

Ответы551275

48 18 мар, 18:07 48 1551275

>>1551113
Про 61850 только на ангельском. На русском только какие то общие понятия. А вообще лучше изучить сам стандарт в оригинале.
Про рза нет ничего лучше этого старья. Все просто и понятно. Вообще, что бы лучше понять рза желательно поработать с электромеханикой. Её кстати еще процентов 70-80 в энергосистеме. Микропроцессорные терминалы не дают четкого понимания принципа действия, все таки это черный ящик, а какое-нибудь реле РНТ-565 дает четкое представление как работает диф.защита. Все элементы доступны.

Ответы551524

49 18 мар, 19:21 49 1551394

Поссал вам на ебала, нищие пидерасты!
АСУбог

Ответы551414

50 18 мар, 19:46 50 1551414

>>1551394
Яша, ты ебанутый? Нахуй ты мимикрируешь по асушника?

51 18 мар, 20:48 51 1551524

>>1551275
>что бы лучше понять рза желательно поработать с электромеханикой.
Анон, а если электромеханику вкатываться в электроэнергетику в частности в РЗА, на что упор сделать? В теории все понимаю, но в моем случае не такие масштабы и мощности как в энергетике

Ответы551562551574

241 Кб, 1080x2160
52 18 мар, 21:25 52 1551562

>>1551524
Как бы не советую вкатываться чисто в электромеханику, то есть не стоит целенаправленно искать места с электромеханической рза. Все таки это сойдет на нет через десяток лет. Сейчас на многих объектах микс из электромеханики, микроэлектроники и микропроцессора. Вот в этом случае электромеханика даст более глубокое понимание принципов работы релейной защиты. Если есть возможность поработать с ЭМ рза, то лучше поработать и вникнуть, при этом все же упор стоит делать на МП. За МП будущее.
Ну и не забывать про стандарт 61850. Думаю через десяток лет он будет реализован на многих объектах и специалистов по РЗА + сетевые технологии будет не так много.
Кстати недавно видел интересную вакансию "эксперт по 61850". На пикрелейте требования. То есть релейщик который работал с 61850 почти подходит под эти требования и если он освоит ЯП, то появляется довольно таки новый симбиоз специалиста. Насколько это реально, время покажет.

Ответы552284

53 18 мар, 21:37 53 1551574

>>1551524
Прочитал коряво с мобилы твой пост. Ты тот электромеханик с морей. Делаешь упор на теорию и пытаешься вкатиться на станции/подстанции. Чем выше напряжение, тем лучше. Если хорошо понимаешь теорию, то можешь даже сразу на инженерную позицию метить. Я смутно представляю, что там на кораблях в плане рза, но думаю принципы те же и если шаришь там, то разберёшься и в высоковольтных сетях.

Ответы551597

54 18 мар, 22:00 54 1551597

>>1551574
>Прочитал коряво с мобилы твой пост. Ты тот электромеханик с морей. Делаешь упор на теорию и пытаешься вкатиться на станции/подстанции. Чем выше напряжение, тем лучше
Пока в моря хожу, тут иногда посты пишу и путают с каким то шизиком троллящим т.е. заходит тоже электромехник
. На судах есть и высокие напруги, ну как высокие, 6 кВ допустим запросто, чем выше напряжение тем меньше размеры электрических приводов, которые судну движение обеспечивают и потерь меньше, поэтому внедряют. А так да, планирую перекат и параллельно учусь по профилю "электроснабжение", всех денег не заработаешь, а мотание это по 4-6 мес заебало уже.
> Если хорошо понимаешь теорию, то можешь даже сразу на инженерную позицию метить
Тут видишь в чем дело, на берегу группы допуска безопасности и требуют 4-5 и как я понял для переката нужно по новой её набивать от 2 й, да и сам по характеру не смогу, мне нужно "с нуля" осмотреться и повкалывать, чтоб и на нижнем уровне знать чем монтёры занимаются и соображать потом на инженерной позиции, всё таки оборудование не то и масштабы.

Ответы551609

55 18 мар, 22:15 55 1551609

>>1551597
Про высокие напряжения я имел ввиду 220-500 кВ. Группы по электробезопасности это хуйня. Апнешь за 1-2 месяца до 3, а там через ещё месяц другой 4 получишь и можно спокойно работать. Насчёт этого даже заморачиваться не стоит.
Насчёт электромонтёра смотри сам, если будет возможность сразу вкатиться на инженера, то лучше вкатываться. Если с теорией все ок, то год другой и будет уже более менее понятно, что к чему. Переход с монтера на инженера трудноватый и можно надолго застрять там. Работодатель не охотно берет в инженеры бывших монтеров и чем раньше переступишь, тем лучше.

56 19 мар, 02:31 56 1551682

8 Кб, 565x11946 Кб, 352x40097 Кб, 632x52619 Кб, 808x105

Помогите разобраться, плез. Хочу собрать шкаф, который будет управлять двумя насосами и двумя приводами. Шильдики на двигателях не читаются, электрики померили ток на фазах, я из него вычислил приблиительную мощность (пик 1).
Начинаю подбирать в шкаф ручной аварийный выключатель по типу пик 2, которым в любой момент можно полностью обесточить шкаф. Суммарный ток у меня получается районе 25 ампер, смотрю даташит на 25 амперный выключатель и вижу пик 3. У меня возникает два вопроса.
1) А правильно ли я вообще вычислил мощность? Если правильно, то почему здесь мощность получается явно меньше моей?
2) В чем отличие типов нагрузок AC-3 и AC23? Нашел пик 4, но для меня эти два описания звучат одинаково, но допустимый ток у них разный. Причем AC-23A предполагает частые коммутации, значит частые высокие пусковые токи, значит по моему разумению он должен быть предназначен для меньших токов, а в даташите он наоборот, разрешает бОльшие.

Следом буду подбирать автомат, как я понимаю он выбирается только по току, без оглядки на мощность?

Ответы551697551698551700552041

57 19 мар, 04:15 57 1551697

>>1551682
>Помогите разобраться, плез.
Лесопильщик?

Ответы551708

58 19 мар, 04:17 58 1551698

>>1551682
>Помогите разобраться, плез.
Ты напругу движка накинул бы

Ответы551708

59 19 мар, 04:22 59 1551700

>>1551682
>значит частые высокие пусковые токи
поставь частотник... насколько частые, цели какие? У АД в 5-7 раз кратковременно скачет ток, но опять же, хуй знает что у тебя за двигатель. Ты подробней обрисуй что к чему, лесопилку очередную заёбать решил или чего?

Ответы551708

60 19 мар, 04:47 60 1551708

>>1551697
> Лесопильщик?
Нет, пивовар

>>1551698
> Ты напругу движка накинул бы
380 AC

>>1551700
>значит частые высокие пусковые токи
>поставь частотник...
Это тут при чем? Я пытаюсь подобрать выключатель на шкаф и упёрся в его характеристики.
>насколько частые, цели какие?
С десяток раз за час, вряд ли чаще.
>У АД в 5-7 раз кратковременно скачет ток, но опять же, хуй знает что у тебя за двигатель.
Полагаю, что пусковые токи там невысокие.

Ответы551735551736551737

61 19 мар, 05:30 61 1551735

>>1551708
вот мощность двигла у меня получилась какая 380 × √(3) × 11,5 × 0,85 = 6 433,70272471 Вт , 6.43 КВт в общем при 11,5 А
Если у тебя реально 25 А в сумме будет, то ставь, там и написано продолжительное 25 ампер

Ответы551799

62 19 мар, 05:34 62 1551736

>>1551708
>что пусковые токи
У АД пусковые токи в 5-7 раз превышают номинал , поэтому делают пуск звезда-треугольник или частотник втыкают

Ответы551799

63 19 мар, 05:36 63 1551737

>>1551708
>пивовар
Кстати, пивко на работе хлещешь?

Ответы551799

64 19 мар, 07:24 64 1551799

>>1551735
>380 × √(3) × 11,5 × 0,85 = 6 433,70272471 Вт
Я еще на КПД домножал, не надо было?
>Если у тебя реально 25 А в сумме будет, то ставь, там и написано продолжительное 25 ампер
А еще там написано 7.5 КВт или 9.5 КВт в зависимости от типа нагрузки. А 25 А дают 15.7 КВт, что как минимум в два раза больше.

>>1551736
> У АД пусковые токи в 5-7 раз превышают номинал , поэтому делают пуск звезда-треугольник или частотник втыкают
Хорошо, добавлю УПП, но вопрос совершенно не про это.

>>1551737
>Кстати, пивко на работе хлещешь?
Нет. Некоторые иногда хлещут, но за это можно схлопотать. Пару раз домой набирал нефильтрованного.

Ответы552041552063

65 19 мар, 09:30 65 1551883

У вас какая зарплата?

У меня в АСУ 240К с 5 годами опыта

Ответы551940552064552287

66 19 мар, 10:33 66 1551940

>>1551883
Должность?

Ответы551943552287

67 19 мар, 10:38 67 1551943

>>1551940
Нахуя ты реагируешь на этого додика из конфы? Оставь его в покое.

Ответы552164

68 19 мар, 12:32 68 1552041

>>1551799
>>1551682
Еще ответы будут? Я всё ещё выбираю между переключателями на 25 А и 63 А.

69 19 мар, 12:52 69 1552063

>>1551799
>Я еще на КПД домножал
Где ты взял такую формулу ?
> Некоторые иногда хлещут, но за это можно схлопотать.
АСУшником или кем трудишься?

Ответы552137

70 19 мар, 12:53 70 1552064

>>1551883
>У меня в АСУ 240К
маняистории пошли или вахта в ебенях

71 19 мар, 13:41 71 1552137

>>1552063
>Я еще на КПД домножал
>Где ты взял такую формулу ?
Не помню, считал пару месяцев назад это всё. Не надо домножать что ли?
>АСУшником или кем трудишься?
Им самым.

Ответы552165

72 19 мар, 14:07 72 1552164

>>1551943
Что за додик из конфы?

73 19 мар, 14:07 73 1552165

>>1552137
>Не надо домножать что ли?
нет, КПД тебе нужен для расчёта механической мощности .Если не изменяет память то электрическую делишь на КПД и получаешь механическую

Ответы598010

74 19 мар, 16:21 74 1552284

>>1551562
>За МП будущее
Как там, в 70-х? Будущее уже наступило и это ПЛК, а не МП

Ответы552319

75 19 мар, 16:22 75 1552287

>>1551883
>У меня в АСУ 240К с 5 годами опыта
>>1551940
>Должность?
Пиздабол у него должность

76 19 мар, 17:07 76 1552319

>>1552284
В большой энергетике нет плк, да и не будет. С ЭМС проблемы, да и не может плк в релейную логику. Там все же не только дискретные сигналы, но и различные органы измерения аналоговых величин. То есть что бы тот же S7 смог в рза, нужно разработать к нему приблуду для РЗА, а нахуй это делать когда есть у Сименса терминал рза?

Ответы552347

77 19 мар, 17:46 77 1552347

>>1552319
>да и не может плк в релейную логику
Ты в своем уме? Как это не может? LD язык для чего создан?
>Там все же не только дискретные сигналы, но и различные органы измерения аналоговых величин
Где "там"?
> То есть что бы тот же S7 смог в рза, нужно разработать к нему приблуду для РЗА
Это какую? Релейные модули дискретного вывода тебя чем не устраивают?

Ответы552364

78 19 мар, 18:13 78 1552364

>>1552347
Говоря про релейную логику я имел ввиду логику заточенную под нужды рза. Измерение сопротивления петли фаза-фаза, фаза-ноль, дифференциальные органы, измерение скорости изменения сигнала и ещё куча всего. Плк этого не может. У нас есть парочка S7 на 0.4 кВ, используется как контроллер для АВР, дискретные сигналы собирает и выдает сигналы на включение/отключение исходя из логики LD, но контроль синхронизма, напряжений все это делает терминал рза.
А городить защиты оборудования 500 кВ на плк будет только умолишенный.

Ответы552367

79 19 мар, 18:17 79 1552367

>>1552364
>Измерение сопротивления петли фаза-фаза, фаза-ноль, дифференциальные органы, измерение скорости изменения сигнала и ещё куча всего.
По твоему ПЛК не умеет в аналоговые сигналы?
>А городить защиты оборудования 500 кВ на плк будет только умолишенный.
Тыскозал? В чем проблема то? На ПЛК никак, а на МК заебись, да? Ты в своем уме?

Ответы552373

80 19 мар, 18:28 80 1552373

>>1552367
Я не говорю, что плк не может в аналоги. Я говорю что он не может в аналоги которые нужны именно для РЗА энергосистемы. Мне для одного типа защиты, но для первой ступени нужна основная гармоника 50 Гц, а для второй ступени нужно уже RMS. Где это в плк? Нету. Это всего лишь один пример, там ещё куча специфики которое просто не реализована на плк.
Я так понимаю ты просто в глаза не видел терминал рза на каком-нибудь крупном объекте. Разговор ни о чем получается.

Ответы552380

81 19 мар, 18:34 81 1552380

>>1552373
Преобразователи нельзя поставить?

Ответы552384

82 19 мар, 18:42 82 1552384

>>1552380
Какие? Нахуя? Ок, поставил, дальше мне с ними что делать?
В общем хорош траллировать.

Ответы552396

83 19 мар, 18:55 83 1552396

>>1552384
>Ок, поставил, дальше мне с ними что делать?
Заводи на аналоговый модуль и обрабатывай

Ответы552401

84 19 мар, 19:01 84 1552401

>>1552396
Максимальная частота дискретизации какая на модуле?

Ответы552449

85 19 мар, 19:55 85 1552449

>>1552401
http://www.plcsystems.ru/catalog/SCADAPack/doc/5506_spec_rus.pdf

Ответы552462

86 19 мар, 20:00 86 1552457

Аноны, да, согласен, я обнаглел. Но все же, люди добрые, кому не жалко, прошу помощи. В общем, пишу диплом, тема: "Расчет вытяжной вентиляции". Ищу любую инфу, связанную с вентиляцией. Аноны, если вы когда-то писали на эту тему реферат/курсовую/диплом то буду благодарен за вашу помощь. Если материал годный пришлете, то скину вам копеечку, но много не могу, пожалейте нищего студента.
Почта otiGL=tleANUSbkc^;PUNCTUMrr|hu

87 19 мар, 20:04 87 1552462

>>1552449
Понятно. Если бы я хотел контролировать объем жбана с кукурузой, то использовал бы плк с этим модулем.
Для обеспечения устойчивости энергосистемы нашей необъятной лучше использовать специализированное оборудование.

88 20 мар, 08:11 88 1552811

>>1547703
Если кому интересно, то брата не взяли в бригаду, так как посчитали несостоятельным нести материальную ответственность за плоскогубцы и сип. Определили в договорной отдел.

Ответы554008

89 20 мар, 08:22 89 1552825

Кто-нибудь может расписать как принимать новый объект у наладчиков в плане рза (генераторы 10кв, трансформаторы 10/0,4, 10/35, отходящие линии к потребителям 10кВ) на что надо обращать внимание чтобы не наебали? Какие документы запрашивать? И тд. Как вообще происходит данный процесс? Всем добра

Ответы552944

90 20 мар, 11:01 90 1552944

>>1552825
Желательно начать с анализа проекта. Сам оценил проект, понял как работает схема, учел недостатки, прикинул все возможные режимы работы.
Далее нужно проанализировать файлы конфигураций с терминалов. Взял в наладчиков последние файлы, опять сел спокойненько и сравнил уставки, логику с бланками. Если в бланках нет логики, то уже сам оцениваешь как должно правильно работать.
Теперь ты готов выйти в поле. Распечатываешь схемы, берешь бланки уставок на всяк случай и дуешь к наладчикам делать комплексное опробование. Суть тут в чем. Нужно оценить работу схемы максимально приближено к реальности. Проверить действие на выключатели, на смежные выключатели в случае УРОВ. Короче открываешь принципиалку и пошел чекать каждую цепочку, но делать это лучше в комплексе, то есть подал аварийный режим с ретома и смотришь, что у тебя сработала нужная защита, отключила выключатель, произошел пуск УРОВ, прошел запрет АПВ например. Только делает это все наладчик, а ты говоришь ему, мол давай диф. защиту чекнем, в зоне КЗ, а после внешнее. Либо проверим АПВ ВЛ на различных режимах ну и так далее.
Ещё такой момент, протяжку лучше проверить до того как начнёте комплекс делать, т.к. после того как вы завершили комплексное опробование, то к терминалам никого лучше не подпускать, а то наладчики любят поколупать хуйню какую-нибудь. Доступ в ячейку или панель только для прогруза токовых цепей.
Прогрузить от постороннего источника необходимо все защиты для которых важна направленность. Прогуз делают наладчики, а ты с ними ходишь и желательно сам записываешь показания ВАФа и анализируешь векторки.
От постороннего прогрузились, далее опробуете оборудование рабочим напряжением. Фазируете ТН где это нужно, так же снимаете ещё раз векторные диаграммы с ТТ. На больших генераторах мы ещё делали опыт однофазного КЗ, опыты КЗ и ХХ. На маленьких этого вроде бы не требуется.
Ну вроде бы все, оборудование в работе. Осталось вытрясти протоколы и исполнительные схемы с наладчиков. Протоколы чекаешь на наличие всех проверок. Схемы чекаешь на наличие всех актуальных поправок. Смотришь что все печати есть.
Как то так.

90 20 мар, 11:01 90 1552944

>>1552825
Желательно начать с анализа проекта. Сам оценил проект, понял как работает схема, учел недостатки, прикинул все возможные режимы работы.
Далее нужно проанализировать файлы конфигураций с терминалов. Взял в наладчиков последние файлы, опять сел спокойненько и сравнил уставки, логику с бланками. Если в бланках нет логики, то уже сам оцениваешь как должно правильно работать.
Теперь ты готов выйти в поле. Распечатываешь схемы, берешь бланки уставок на всяк случай и дуешь к наладчикам делать комплексное опробование. Суть тут в чем. Нужно оценить работу схемы максимально приближено к реальности. Проверить действие на выключатели, на смежные выключатели в случае УРОВ. Короче открываешь принципиалку и пошел чекать каждую цепочку, но делать это лучше в комплексе, то есть подал аварийный режим с ретома и смотришь, что у тебя сработала нужная защита, отключила выключатель, произошел пуск УРОВ, прошел запрет АПВ например. Только делает это все наладчик, а ты говоришь ему, мол давай диф. защиту чекнем, в зоне КЗ, а после внешнее. Либо проверим АПВ ВЛ на различных режимах ну и так далее.
Ещё такой момент, протяжку лучше проверить до того как начнёте комплекс делать, т.к. после того как вы завершили комплексное опробование, то к терминалам никого лучше не подпускать, а то наладчики любят поколупать хуйню какую-нибудь. Доступ в ячейку или панель только для прогруза токовых цепей.
Прогрузить от постороннего источника необходимо все защиты для которых важна направленность. Прогуз делают наладчики, а ты с ними ходишь и желательно сам записываешь показания ВАФа и анализируешь векторки.
От постороннего прогрузились, далее опробуете оборудование рабочим напряжением. Фазируете ТН где это нужно, так же снимаете ещё раз векторные диаграммы с ТТ. На больших генераторах мы ещё делали опыт однофазного КЗ, опыты КЗ и ХХ. На маленьких этого вроде бы не требуется.
Ну вроде бы все, оборудование в работе. Осталось вытрясти протоколы и исполнительные схемы с наладчиков. Протоколы чекаешь на наличие всех проверок. Схемы чекаешь на наличие всех актуальных поправок. Смотришь что все печати есть.
Как то так.

Показать весь текст
Ответы552953552959553078

91 20 мар, 11:07 91 1552953

>>1552944
Забыл, если есть скада, то так же надо чекнуть прохождение сигналов в скаду.

92 20 мар, 11:12 92 1552959

>>1552944
Спасибо тебе, няша. Очень доходчиво расписал. Примерно понятно

93 20 мар, 13:02 93 1553078

>>1552944
А с приёмкой тп 10/04 сталкивался?на что там обращать внимание нужно? Заземление или ещё может что-то ?

Ответы553186

94 20 мар, 14:03 94 1553148

Аноны, кто-нибудь служил в учебке связистов? Там же в основном электро специальностям обучают, можно даже разряд получить и потом остаток службы по специальности служить. Хочу узнать по подробней об этом

Ответы553256

95 20 мар, 14:36 95 1553186

>>1553078
Если первичку принимаете, то смотри на протоколы высоковольтных испытаний, протоколы испытаний заземляющего контура, металлосвязи, протоколы прогруза автоматов 0.4кВ. Все это могло даже и не делаться в реале, но в случае если что то пизданет, то должна быть красивая бумага которой можно свою жопу прикрыть.
Но лучше конечно контролировать все испытания.

96 20 мар, 16:10 96 1553256

>>1553148
> в учебке связистов
>электро специальностям
Что то у тебя не вяжется

97 21 мар, 13:14 97 1554008

>>1552811
Отлично, поздравляю. АУЕ, фарту масти!

98 21 мар, 14:08 98 1554042

Сап, двач. Работаю в релейке электромонтёром, тут предлагают в этой же организации перекатиться на другой объект, но не в релейку, а на участок подстанций, но уже мастером. там будет реконструкция, надо будет принимать электрооборудование в эксплуатацию и тд. Как думаете есть ли смысл переката? Сам больше склоняюсь остаться в релейке, так как с перекатом у меня пропадёт возможность работы с оборудованием, с железом, будет как я понимаю лишь бумажная работа. опыта итр не имею

Ответы554057

99 21 мар, 14:31 99 1554057

>>1554042
Дело такое, смотри сам анон. Советы - это всегда чужой опыт и не всегда он состыкуются с твоими реальностями.
Если тебе нравится работа в рза, ты получаешь от этого удовольствие и не ставишь пока что в приоритеты денежную составляющую, то оставайся в релейке. Если же тебе похуй чем заниматься, лишь бы платили побольше, то двигай в мастера, так хоть котлета будет по жирнее.
Но сама по себе релейка перспективная и интересная область. Если тебя вставляет работа, то поверь, это многого стоит. Интерес к работе в любом случае приведет тебя к деньгам, т.к. ты станешь хорошим специалистом, а интерес к деньгам не всегда приводит к интересной работе.

Ответы554293

100 21 мар, 16:20 100 1554130

Если ограничения в работе электриком монтером, монтажником, слесарем и т.д. при гипертонии?

Ответы554131

101 21 мар, 16:26 101 1554131

>>1554130
Смотря какая стадия. Со 2 или 3 уже не допустят.

Ответы554242

102 21 мар, 18:05 102 1554242

>>1554131
> Со 2 или 3 уже не допустят
Интересно чем руководствуются , ну давление и хули. Ну я имею ввиду не высотные работы , а тупо электриком , ЖЭК хуек

Ответы554259

103 21 мар, 18:34 103 1554259

>>1554242
Если в направлении на медосмотр будет пункт "Работы по обслуживанию действующий электроустановок", то медосмотр гипертонией 2\3 степени не пройдешь.

Ответы554274554641555280

104 21 мар, 18:52 104 1554274

>>1554259
>гипертонией 2\3 степени не пройдешь.
Это за 160 если? Проходил с давлением 180

Ответы554302

105 21 мар, 19:09 105 1554293

>>1554057
>Но сама по себе релейка перспективная и интересная область.
Тут я с тобой согласен, поэтому приходится пока работать даже электромонтером, но в релейке. Так как считаю, что релейщики самые мощные энергетики )))))))

106 21 мар, 19:18 106 1554302

>>1554274
>Проходил с давлением 180
хуя се , ты полный что ли? было 160 при 107 кг, скинул до 98 и ушло до 130-138 и нижнее с 90-95 до 80-82 , хуй знает что там в организме происходит, заметил ещё как скинул вес и вставать начал - то башка кружится немного

Ответы554329

107 21 мар, 19:53 107 1554329

>>1554302
У меня чмт в детстве была, оно у меня всегда высокое

23 Кб, 334x250
108 21 мар, 22:18 108 1554438

Тема такая.
Вот есть цех на производстве, всюду стоит оборудование.
Как сделать уравнивание потенциалов? Как обычно его делают?
Как я понимаю, делают контур из полосовой стати допустим 4х40 по периметру внутри здания вдоль стен на небольшой высоте от пола. И к нему подключают той же полосой по полу все рамы с движками. Можно ли подключаться к контуру желто-зелёным кабелем, понятно, что можно, ПУЭ читал, но как он в таком случае будет идти? Не по полу же прямо кидать.
Здание каркасное, с металлическими балками. Можно ли прямо к балкам привариться? Движки на ближайшие опоры подключить, они по идее заземлены или шина по периметру обязательна?
я не электрик, но приходится заниматься не совсем профильными вещами. Мне надо прикинуть количество монтажных материалов.

Ответы554446554473554721

109 21 мар, 22:26 109 1554446

>>1554438
>я не электрик
знаем мы ко ты, АСУблядок пивовар, иди в свой загон и там троллингом страдай даун

Ответы554456

110 21 мар, 22:30 110 1554456

>>1554446
Я надеюсь кто-нибудь адекватный сюда заглянет. Потому что сам я в этой теме не бум бум.

Ответы554969

111 21 мар, 22:38 111 1554473

>>1554438
Нужен расчет контура заземления. Далее монтаж и соответствующие испытания контура на соответствие нормам. Ты конечно можешь сам там приварить полосу, но в случае если кто то падёт смертью храбрых приложившись к потенциалу контура, который не соответствует нормам, то твое очко уйдет в зрительный зал. Так что обратитесь к организациям, которые этим занимаются.

Ответы554552554650

112 22 мар, 00:04 112 1554552

>>1554473
> Так что обратитесь к организациям, которые этим занимаются.
Он расцепитель нагрузки к щиту 3 е суток подбирает, какое заземление , о чем ты

113 22 мар, 07:39 113 1554641

>>1554259
Как-то был на медосмотре, а ты мужика завернули с сердечно-сосудистым заболеванием. Типа мы не можем подписать и все в таком духе, деньги за медосмотр вам вернут. Ну там врачи с ним по коридору ходили, от одного к другому. И, короче, он решил взятку им предложить, лол. Те вызвали мусоров.

Ответы554970

114 22 мар, 08:50 114 1554650

>>1554473
Не, я не буду ничего приваривать. Мне надо закупить материалов.
Вопросы из моего первого поста по прежнему открыты. Я понял, что его будут испытывать, вопрос, как его сделать?

115 22 мар, 11:11 115 1554721

>>1554438
Желто-зеленый кабель от движков шине пускать в металлической трубе

Ответы554776

116 22 мар, 13:25 116 1554776

>>1554721
Во. Это уже ближе к делу. Какую трубу посоветуешь? Водопроводную стальную? Или какую-то специальную?
Просто по лоткам с технологическими кабелями желто-зелёный кабель прокладывать можно?
Перерасход кабеля не слабый получается.

Ответы554850

117 22 мар, 14:43 117 1554850

>>1554776
> Какую трубу посоветуешь? Водопроводную стальную?
Полипропиленовую

118 22 мар, 16:08 118 1554964

Палю годноту.

Ведущий инженер РЗА
Место работы: Саха Якутия ПС 220 Пеледуй.
Метод работы: вахта. Пункт сбора г.Иркутск. Дорога до г.Иркутск не оплачивается.
Зарплата: от 70 т.р. при отсутствии северных коэффициентов от 110т.р. при наличии ( на руки) за месяц. (от 140(220) за вахту). Не считая надбавки за выслугу и индивидуальных премий.
Объем работы: одна ПС 220 кВ.
Состав УРЗА: ЭКРА 90%, 10% Бреслер и пр.
Требуется 2 чел.

Обращаться в отдел кадров Забайкальского ПМЭС г. Улан-Удэ или в СРЗА Забайкальского ПМЭС. Можно на почту tudupov_&&|1992ANUSma"AWilPUNCTUMr/%5u.

Ответы554972555458555605556372

23 Кб, 306x312
119 22 мар, 16:17 119 1554969

>>1554456
>Потому что сам я в этой теме не бум бум.
Так ты и выключатель по косинусу выбираешь и мощности, даунита

Ответы555051

286 Кб, 1632x1224
120 22 мар, 16:21 120 1554970

>>1554641
>мужика завернули с сердечно-сосудистым заболеванием.
Меня завернули, типо, по давлению и зрению, что на высоте нельзя работать. Работодатель написал приказ, что мне нельзя на высоте работать, а я тогда был инженер АСУТП, типо, в ночную смену у меня в подчинении электрик и наладчик-слесарь, ну и в приказе обязали электрика вместо меня лазить датчики менять, если нужно, так как киповцы только днем работали, а ночью я уж сам лазил и менял. Знатно тогда пригорело у моего электрика, лол. Я приказ распечатал и все ходил им ему тыкал, но лазил сам конечно, на свой страх и риск, я ж не хуйло, чтобы человека ночью будить и заставлять мой датчик менять. Но бумажку с ехидным ебалом колобка показывал

121 22 мар, 16:23 121 1554972

>>1554964
>tudupov_19jQ^92ANUSma%67ilPUNCTUMrvdsu
Ебать, говноконтора походу, кинут, как пить дать

Ответы554974

122 22 мар, 16:25 122 1554974

>>1554972
Не, это ФСК. Просто чувак из ФСК дал свою почту для быстрого отклика.

Ответы554985

123 22 мар, 16:35 123 1554985

>>1554974
>Просто чувак из ФСК дал свою почту для быстрого отклика.
А что, он на свою личную почту откликается быстрее, чем на рабочую?

Ответы554986555049

124 22 мар, 16:36 124 1554986

>>1554985
Я бы тоже быстрее на личную откликнулся.

Ответы555000

125 22 мар, 16:51 125 1555000

>>1554986
>Я бы тоже быстрее на личную откликнулся.
Ты бы и на собаку откликнулся
Рабочая всегда запущена на работе. А личная запускается раз в неделю, чтобы подтвердить какую-нибудь хуйню. Или чо, ты такой дохуя социоблядь, что у тебя переписка?

126 22 мар, 17:29 126 1555049

>>1554985
>А что, он на свою личную почту откликается быстрее
Да в наше время лучше не вестись на такую почту и посредников, у нормальных контор есть сайты официальные...А потом ролики в ютьюбе как швырнули на вахте, на его нахуй

127 22 мар, 17:31 127 1555051

>>1554969
Ага, АСУблядок и не палится, щиты он рассчитывает, пропал кстати куда то, не веселит )

128 22 мар, 21:27 128 1555280

>>1554259
просто кошу по гб с "гипертонией" которой уменя нет и боюсь что себе все запорю в работе этим

Ответы555299

129 22 мар, 21:35 129 1555299

>>1555280
> гб
Что за ГБ? Я так избежал армии, теперь исхудал и норм, ну и тогда пиво жрал как лошадь и курил, теперь пью редко, не курю года 3 ри

Ответы555461

130 23 мар, 02:07 130 1555458

>>1554964
Ух ты, Батоха набирает к себе людей)?

Ответы555519

131 23 мар, 02:49 131 1555461

>>1555299
гипертоническая болезнь.
Эта гребаная система,где без военника тебя не возьмут на нормальную работу пиздец калит

Ответы555465555505

132 23 мар, 03:17 132 1555465

>>1555461
>где без военника тебя не возьмут на нормальную работу пиздец калит
Ты прикалываешься что ли? Всем похуй на эту армию, кроме силовых структур и охраны какой нибудь. Военник тупо для отчетности перед военкоматом требуют в конторах и похуй служил или нет

Ответы555502

133 23 мар, 07:11 133 1555502

>>1555465
Именно отсутствие военника и мешает. Главное, чтобы был. Без него тебя не возьмут банально потому что тебя могут кинуть в больницу по поручению военкомата пнд тоже, и все это идет в "оплачиваемый отпуск" и работодатель обязан оплатить, хоть ты и не выходил. Плюс раз через раз эти отгулы ввиду того что военкомат требует явится. Ну и на последнее, тебя могут просто забрать, а работодатель обязан держать под тебя место целый год, нанимая временно кого-то. И нафиг ему все это надо?
Но если тебя спишут по какой-то серьезной болезни, хоть это и не будет указано в военнике, но будет указано в мед карте, от чего с трудоустройством могут быть проблемы.
Пиздец короче

Ответы555808

134 23 мар, 07:25 134 1555505

>>1555461
>Эта гребаная система,где без военника тебя не возьмут на нормальную работу пиздец калит
А зачем ты говоришь всем, что у тебя нет военника? Я ношу очки (олд 32 годика), каждый раз, когда про армию спрашивают, я говорю, что не служил, почему? Зрение, далее, всем похуй абсолютно, никто не просит поглядеть мой военник, где черным по белому написано, что я не служил по психике, лол

Ответы555520

135 23 мар, 08:22 135 1555519

>>1555458
Ага.

136 23 мар, 08:25 136 1555520

>>1555505
>>1555505
>где черным по белому написано, что я не служил по психике
Иди меняй военник. В военнике не пишут по какой причине ты не пошёл в армию.

Ответы555549

137 23 мар, 09:33 137 1555549

>>1555520
>Иди меняй военник. В военнике не пишут по какой причине ты не пошёл в армию.
Конечно не пишут. Но тот же психиатр может заставить тебя принести справку, где написано, почему ты служить не мог

Ответы555556

138 23 мар, 10:05 138 1555556

>>1555549
В любой нормальной больничке попросят эту справку. Косить по дурке это надо быть полным ебанатом.

Ответы555593555640560923

139 23 мар, 11:44 139 1555593

>>1555556
>В любой нормальной больничке попросят эту справку.
Одеваешь очки с простыми линзами, на вопрос почему не служили в армии- отвечаешь, что по зрению
профит

Ответы555626

140 23 мар, 11:50 140 1555595

Поясните про ток уставки. Вот есть автомат на нём написано 20А и так же ток уставки 10А, это как? Типа при 20А работает, а если 30А то отрубает?

Ответы555628

141 23 мар, 12:06 141 1555605

>>1554964
Вот это годнота однако, жаль что яоперативная макакане релейщик. Очень хорошая денежка!

142 23 мар, 12:53 142 1555626

>>1555593
Ты чего выдумываешь? Любой нормальный врач затребует справку о статье.

Ответы555961

143 23 мар, 12:55 143 1555628

>>1555595
Подробнее. Что за автомат? Какой номинал? Какие защиты имеет?

Ответы555845

144 23 мар, 13:22 144 1555640

>>1555556
Я откосил по наркомании. 1 год учета был в наркологичке и меня сняли. Какие вообще подводные то. Права получил уже давно и работаю.

Ответы555646

145 23 мар, 13:26 145 1555646

>>1555640
И у меня в военнике просто стоит группа В. По какой статье ты откосил писать не имеют права и узнать точную причину могут только по решению суда.

Ответы555808

146 23 мар, 16:50 146 1555808

>>1555502
> Главное, чтобы был. Без него тебя не возьмут банально потому что тебя могут кинуть в больницу
Да мне вообще похуй, какая больница к херам, я отлежал неделю и получил военник - всё, финиш
> хоть это и не будет указано в военнике
У меня указано по какой статье, не болезнь, а каракули, которые при желании врач может посмотреть в своем справочнике, но мне опять же похуй и к тому же 32 ЛВЛ уже. Может до 27 ми лет и были б проверки, сейчас на м комиссиях вообще не смотрят у меня военник
>>1555646
>По какой статье ты откосил писать не имеют права и узнать точную причину могут только по решению суда.
Анон, у меня указано, но не прям чтобы гипертония, а цифры статьи написаны, по справочнику врач может пробить запросто , просто военник не смотрят на м комиссии

16 Кб, 235x244
147 23 мар, 17:17 147 1555845

>>1555628
Да какая разница, совковый с двумя кноаками который

Ответы555872

148 23 мар, 17:18 148 1555846

На розетки 3х2,5 ВВГ лучше 16 или 20А автомат ставить?

Ответы555879

149 23 мар, 17:59 149 1555872

>>1555845
16А - это номинал автомата.
10Iн - это кратность отсечки.
То есть при 160А должна отработать отсечка.

Ответы555876

150 23 мар, 18:03 150 1555876

>>1555872
Чому так? Почему сразу не написать 160А

Ответы555881

151 23 мар, 18:08 151 1555879

>>1555846
> 20А автомат
то что нужно

152 23 мар, 18:11 152 1555881

>>1555876
Ну ты видел время-токовые характеристики? Там же везде кратность указана. Поэтому и на автоматах тоже кратность пишут, что бы мозги не ебать и не пересчитывать.

153 23 мар, 20:13 153 1555961

>>1555626
>Ты чего выдумываешь? Любой нормальный врач затребует справку о статье.
Так ты медосмотр ради прохождения проходишь или чтобы тебе врач расписался? Это разные вещи, таких проходителей в миллионнике у него до сотни в день, каждого дрочить со справкой? Прохожу медосмотры с 2012 года, всегда прокатывало, что по зрению, хотя в военнике написано, что я псих

Ответы556030

154 23 мар, 22:17 154 1556030

>>1555961
>Так ты медосмотр
И на каком основании они военник требуют, если 27 перевалило возраст?

Ответы556045556247

155 23 мар, 22:42 155 1556045

>>1556030
>И на каком основании они военник требуют, если 27 перевалило возраст?
Я откуда знаю? У меня никто не требует, я просто говорю, что по зрению не служил и все

156 24 мар, 10:50 156 1556233

Поебался в первый раз с телкой
Круто

157 24 мар, 11:10 157 1556247

>>1556030
Неправильный вопрос.
Почему вообще на медосмотре кто-то спрашивает про службу? Вы их где проходите, в школе, в которой учитесь?

Ответы556279

158 24 мар, 11:47 158 1556279

>>1556247
Невролог спрашивает, т.к. может быть у тебя эпилепсия и поэтому собственно ты не служил.
Психиатр спрашивает, т.к. может быть ты ебанутый и поэтому не служил.
Остальным похуй.

Ответы556806

159 24 мар, 14:16 159 1556372

>>1554964
Отправил! Хорошо бы пробиться, что же с нами будет... Господи как же я устал быть нищим(

Ответы556382

160 24 мар, 14:30 160 1556382

>>1556372
Двачую, нищим педерастом быть очень плохо(((

161 24 мар, 17:34 161 1556508

Если на катушку пускателя расчитаную на 380в подать 220в, она же всёравно будет работать. Или у неё сила прижима уменьшится? А если подать на 220в катушку 380в то сгорит к хуям. И какая сила прижима в оснвном у пускателей? ктонить между магнитопроводом палец сувал?

Ответы556517

162 24 мар, 17:43 162 1556517

>>1556508
Катушка на 380В не подтянет якорь от 220В, т.к. напряжение срабатывание обычно 80-85% от номинала.
Еще и сила прижима какая то, пиздец.

Ответы556524

163 24 мар, 18:06 163 1556524

>>1556517
Хуита, ставил катушку в ПМЕ и так и так всё работало

164 25 мар, 07:15 164 1556771

Вкатываюсь в ваши ряды. В понедельник иду на медкомиссию. Устраиваюсь в рэс электрослесарьком 4 разряда. В энергетике никогда не работал, в основном занимался слаботочкой, но как то заебло и решил юзнуть корочку. К чему готовиться? На командировки похуй, ходил к начальнику вроде неплохую зп пообещали для опездала который трансформатор только на картинке видел.

Ответы556775

5 Кб, 250x250
165 25 мар, 07:27 165 1556775

>>1556771

Ответы556780

166 25 мар, 07:42 166 1556780

>>1556775
Че не так то? Они в курсе что я нулевой, помыкался в схемы которые они показывали, сказали не ссы, научишься, главное ногти подлиньше

167 25 мар, 08:48 167 1556806

>>1556279
Ты для этого справки приносишь из диспансеров при трудоустройстве. Ни разу ни на одном профосмотре таких вопросов никто не задавал.

Ответы556812

168 25 мар, 09:09 168 1556812

>>1556806
Прошел через 4 места работы. На всех медкомиссиях спрашивали справку со статьей по которой комиссовали. На последнем месте работы даже отдел кадров запросил эту справку.
Правда я стараюсь в хорошие клиники ходить, что бы нормально здоровье проверить.

Ответы557487

169 26 мар, 07:27 169 1557449

А тут есть вообще гипертоники которые по профессии работают? На заводиках или в шахтах...

170 26 мар, 09:18 170 1557487

>>1556812
> Прошел через 4 места работы. На всех медкомиссиях спрашивали справку со статьей по которой комиссовали. На последнем месте работы даже отдел кадров запросил эту справку.
Зачем врачу какая-то справка, если его задача во время профосмотра - как раз выявить наличие/отсутствие противопоказаний к выполнению профессиональных обязанностей? Как раз, если вместо своих выводов врач ориентируется на показания пациента о причине негодности, то утверждение
> Правда я стараюсь в хорошие клиники ходить, что бы нормально здоровье проверить.
можно поделить на ноль. Кроме того, организация профосмотра - задача работодателя, каком образом ты себе клиники выбирал?

Ответы557493

171 26 мар, 09:28 171 1557493

>>1557487
Слушай, я тебе описал свой опыт. У меня все разы спрашивали эту ебучую справку. Что ты пытаешься мне сказать?
>Кроме того, организация профосмотра - задача работодателя, каком образом ты себе клиники выбирал?
Организация дает тебе направление на мед.осмотр, где ты его будешь проходить их не ебет.

Ответы558338

172 26 мар, 15:34 172 1557878

Господи как же хочется денежку... Я уже устал от дешевого алкоголя и пальмового маспа.

173 26 мар, 18:59 173 1558022

Энергетики. Прохожу практику в россетях. Хотят отправить на курсы допуска к высоте или к люльке. Что выбрать? Что из этого полезней?

Ответы558082558085

174 26 мар, 20:20 174 1558082

>>1558022
В люльке безопаснее. Не так страшно. Я бы это выбрал.

Ответы558093

175 26 мар, 20:25 175 1558085

>>1558022
>Хотят отправить на курсы допуска к высоте
Будешь на опоры лазить, но там и так все лазят
А, и на стремянке официально можно стоять
А еще по крышам домов
На подстанции залазить
Короче, хуета

176 26 мар, 20:43 176 1558093

>>1558082
Двачую, всегда в РЭСе когда перебухаем АГП заказываем.

177 27 мар, 09:05 177 1558338

>>1557493
> Организация дает тебе направление на мед.осмотр, где ты его будешь проходить их не ебет.
И ты такой идешь в пиздатую дорогую клинику, и тебе молча все компенсируют?

Ответы558370

178 27 мар, 09:44 178 1558370

>>1558338
Да. Больше 6к не отдавал за медосмотр. Вопросов со стороны организаций не возникало.

179 27 мар, 16:31 179 1558834

А что, если на осмотре сказать, что служил, прокатит? Тогда справку о том, почему не служил никто же не потребует?

Ответы558879

180 27 мар, 17:15 180 1558879

>>1558834
Бля, тогда посмотрят в твой военник и все. Думаешь там совсем ебанаты сидят?

Ответы558930

30 Кб, 400x339
181 27 мар, 17:43 181 1558920

182 27 мар, 17:47 182 1558930

>>1558879
>Бля, тогда посмотрят в твой военник и все. Думаешь там совсем ебанаты сидят?
А зачем они в него будут смотреть?

183 28 мар, 11:35 183 1559533

Хочу стать рэпером
Заебало быть монтером

Ответы559957

184 28 мар, 19:17 184 1559957

>>1559533
>Хочу стать рэпером
>Заебало быть монтером
Останешься электрическим вафлером.

Ответы559984

185 28 мар, 20:13 185 1559984

>>1559957
Йооу.

186 29 мар, 17:47 186 1560862

>>1550537
Интересуют тормозные характеристики, комплексные характеристики, диф токи, тормозные токи и тд.где про это можно почитать? Что-то вообще не могу понять принцип работы.

Ответы560893

187 29 мар, 18:12 187 1560875

Мужики, верно ли будет объяснить человеку разницу действия постоянного и переменного тока на организм, типо, постоянный ток тебя просто ебашит (удар), а от переменного сокращаются мышцы непроизвольно? Или от постоянного тоже сокращаются? Просто я 220 попадал на постоянку, был удар, на переменку бывало по разному и тоже удар, что каска слетала, и сокращение мышц, когда я в заземленную колонну с такой силой схватился, что пиздец, это и уберегло - с лестницы не ебнулся

Ответы571969

188 29 мар, 18:25 188 1560893

382 Кб, 1920x1080553 Кб, 1920x1080

>>1560862
Авторов тебе уже накидали. Там ты найдешь основную информацию. Что касается комплексных характеристик для диф.защит, то эта тема еще толком не раскрыта в литературе. Информация есть только в различного рода мауналах у производителей.
У ЭКРА есть симулятор ДЗЛ, где можно задать уставки, токи КЗ, режимы и посмотреть как будет вести себя ДЗЛ на характеристике в различные моменты времени. Можешь поискать в интернете. На twirpx было вроде бы.
>Что-то вообще не могу понять принцип работы.
Что конкретно не понятно? В литературе вроде бы хорошо описано.

Ответы560976

189 29 мар, 18:48 189 1560923

>>1555556
>Косить по дурке это надо быть полным ебанатом.
Ну, вот я, например, в дурке не лежал. Но я ж не долбоеб два года жизни вникуда проебать. Я ж не косил под больного, который слюни пускает и под себя ходит, у меня и права есть, только вроде оружие нельзя, но мне особо и не надо, а кому можно те и сами нехило так стреляли, так что еще кому оружие нельзя, лол

190 29 мар, 19:16 190 1560944

Как вкатиться в электрики/электромонтеры, если везде требуется опыт работы?

Ответы560947563708

191 29 мар, 19:19 191 1560947

>>1560944
>Как вкатиться в электрики/электромонтеры, если везде требуется опыт работы?
Ты учился где то? Если нет, то идешь на завод и просишь второй ученический разряд

192 29 мар, 19:59 192 1560976

>>1560893
Спасибо поищу. Да не понятно собственно само торможение: как высчитывается этот тормозной ток (сумма модулей, сумма векторов и тд), как это все физически устроено. собственно говоря вообще основы. Я понимаю, что торможение необходимо для от стройки от токов несбаланса при сквозных кз, но все равно не до конца ясно. У кого из этих авторов более подробно расписано применение торможения?

Ответы560980561018

193 29 мар, 20:08 193 1560980

>>1560976
В мануалах очень все скупо и сухо описано

194 29 мар, 20:54 194 1561018

>>1560976
>как высчитывается этот тормозной ток (сумма модулей, сумма векторов и тд)
Разные формулы применяются. Обычно для тормозного тока просто берут токи с каждого плеча и складывают их по модулю, то есть игнорируют угол между токами, ну и умножают на коэффициент торможения, что бы при КЗ в зоне тормозной ток был меньше дифференциального.
Есть у нас например по 5А вторичных с каждой стороны ВЛ, уставками задан коэффициент торможения 0.5 например, терминала считает ток торможения по формуле 0.5*(5+5)=5А. Диф.ток 10А соответственно при КЗ в зоне и больше тормозного - даем добро на отключение.
>как это все физически устроено. собственно говоря вообще основы.
Тут поможет описание к защите на каком-нибудь реле РНТ-565 либо ДЗТ-11. С микропроцессором все просто. Токи загоняют в терминал, а дальше мозги считают по формулам. С ЭМ же видно наглядно, какие токи заводят, как формируется тормозной.
>У кого из этих авторов более подробно расписано применение торможения?
Полистал Чернобровова, Федосеева довольно понятно описано.

Ответы561234

195 30 мар, 07:04 195 1561234

>>1561018
Спасибо,анончик. Буду разбираться.

196 31 мар, 12:39 196 1562303

Купил спидов, сейчас буду дрочить несколько часов. А работать в россетях не так уж и плохо.

197 31 мар, 17:59 197 1562560

Посоветуйте книжек для вката в электрики с нуля.

Ответы562585

198 31 мар, 18:16 198 1562585

>>1562560
https://www.livelib.ru/work/1001251118-masturbatsiya-dushevnaya-bolezn-ili-metafora-tvorchestva-i-s-kon

199 1 апр, 20:21 199 1563708

>>1560944
Удваиваю вопрос. В этом году заканчиваю не пту а колледж по специальности "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий". Недавно изучал вопрос с дальнейшим трудоустройством, везде на всех вакансиях требуется опыт работы в лучшем случае от года. Встречается, конечно, вахта без опыта работы и даже с хорошей зарплатой для города, но не наебка ли это, анончик?
Алсо, есть шанс, что представители местного завода, приходящие на защиту диплома, могут предложить работу каким-нибудь монтером за днище зарплату. Стоит вообще туда суваться для того чтобы набраться этого самого "опыта"? По рассказам одногруппников, проходивших там практику, кроме замены лампочек и распития тамошние работяги ничем в основном и не занимаются.

Ответы563976564011

200 1 апр, 20:48 200 1563737

Собеседование проводится после рассмотрения письменного резюме

Что за ебанутое требование на hh?

Ответы564001

201 2 апр, 05:49 201 1563976

>>1563708
Завод- психотронная тюрьма ломающая психику.
Электромонтер- дно дна.
Если так вкатывает пиздуй в инженеры.

202 2 апр, 07:14 202 1564001

>>1563737
Что тебе не нравится?

Ответы564362

203 2 апр, 08:07 203 1564011

>>1563708
Я после вышки искал работу пол года, под конец был уже согласен был проводку в новостройках тянуть, но и туда не взяли ссылаясь на отсутствие опыта. Так что если есть вариант на завод, то это не самый плохой вариант.
>По рассказам одногруппников, проходивших там практику, кроме замены лампочек и распития тамошние работяги ничем в основном и не занимаются.
Вместо распития ты можешь изучать оборудование которое там находится.

204 2 апр, 12:52 204 1564187

У нас мастер вчера сдох под напряжением
Как определяют, кого из бригады повысить до мастера?

Ответы564485

205 2 апр, 16:12 205 1564362

>>1564001
Тоесть мне написать все от руки, отсканировать, отправить на приведенный e-mail в вакансии? А чам сам hh не устроил? Кстати, чекнул эту контору по отзывам, стало понятно зачем это все так.

Ответы564815

206 2 апр, 19:12 206 1564485

>>1564187
берешь и без задней мысли пишешь заявление о переводе на должность.

207 3 апр, 07:26 207 1564815

>>1564362
> Тоесть мне написать все от руки, отсканировать, отправить на приведенный e-mail в вакансии?
Ну вот ты и отсеялся, как не смогший в пдф-формат. Мы Вам не перезвоним.

Ответы564827

208 3 апр, 07:45 208 1564827

>>1564815
Странный критерий выбора

Ответы565891

209 4 апр, 08:54 209 1565891

>>1564827
Отсев клинических идиотов, все ок.

210 4 апр, 13:08 210 1566154

Буду поступать в вуз на релейщика. Какие у меня перспективы?

Ответы566694566850

211 4 апр, 19:55 211 1566694

>>1566154
А какие надо?

70 Кб, 402x604
Помогач! 212 5 апр, 01:02 212 1566843

Электраны, нужно внедрить на одну винтовую клемму прибора два провода ПВ3 сечением 35мм2. Два НШВИ1 не лезет нихуя. НШВИ2 на такое сечение не нашел но может они существуют?. Инструмента для обжима 70ки нет. Подскажите, как быть? Перемычка от производителя стоит ебаные 3К и под заказ со сроком джве недели. Сроки и булки горят! Няшку авансом, ребзя, выручайте!

Ответы566854567687

213 5 апр, 02:01 213 1566850

>>1566154
Рэс, буханка, стекломой

214 5 апр, 03:11 214 1566854

>>1566843
Паять не пробовал? Горелкой то делается обычно, забыли дедовские методы?

Ответы572685

215 5 апр, 20:23 215 1567590

Потсоны, расскажите о работе электромонтером/электриком всякой херни. Часто начальство наседает? Сильная ли переработка? Часто ли выдергивают из дома? Кароч свободные или рабские условия? Хочу вкатиться и чтоб время было на саморазвивание, что б езыки учить или программирование. Или на этой работе придётся забыть о личной жизни и жить ей? Я люблю так сказать характер показать, если мне наседают на шею, поэтому с эксплуататорами у меня разговор идёт не в добром ключе, стоит ли вкатываться или меня зажарят в какой-нибудь будке и скажут что несоблюдал тб?

Ответы568013

216 5 апр, 23:00 216 1567687

>>1566843
Я 5 штук ПВ3 по 16 квадратов обжимал постукиванием молотком

Ответы572685

217 6 апр, 11:21 217 1568013

>>1567590
Ладно, последний вопрос был тупым и лишним, можете не отвечать. Впринципе и так ясно всё, не заебная работа, должно быть.

Ответы568020

218 6 апр, 11:27 218 1568020

>>1568013
Хотя нет, он не был тупым и имеет нормальные основания чтобы задавать его.

219 6 апр, 14:29 219 1568167

Парни, работает ли кто или мб работал в электрослужбе аэропорта? Поясните за условия, характер работы и пр. пожалуйста.

220 8 апр, 11:25 220 1569796

Антоны , а что такое информационная подстанция , в плане чё за программы стоят на ней. Смотрел видосы и гуглил , насколько я понял , там просто снятие значений идёт например с трансформаторов и передача значений через протокол Goose или я долбаеб , и нихуя не понял

Ответы570474570479

221 8 апр, 20:19 221 1570474

>>1569796
Цифровая наверное? Все аналоговые и дискретные сигналы передаются по цифровым каналам связи. Вместо кучи медного кабеля парочка оптических кабелей и все.

Ответы571038

222 8 апр, 20:22 222 1570479

>>1569796
Протокол GOOSE отвечает за передачу дискретных сигналов между терминала рза. Протокол SV отвечает за передачу значений токов и напряжений с оптических трансформаторов. Протокол MMS отвечает за передачу сигналов от РЗА в АСУ.

Ответы570981571038

223 9 апр, 12:01 223 1570981

>>1570479
>Протокол MMS отвечает за передачу сигналов от РЗА в АСУ.
Зашкварный протокол, ведь все асушники гребни!

152 Кб, 540x960
224 9 апр, 12:57 224 1571034

Это, пасаны, объявление на владивостокской доске. Ищут электромонтажника, который хотч бы фазу от нуля отличить сумеет. В последней строчке вы можете видеть что судовых электромехаников - сразу лесом.
Это я к тому чтоб вы не слушали все эти наебенивания моряков что относительно высокие зп у них якобы за охуенную квалификацию. Не раз видел таковых у вас в треде, но сейчас они вроде молчат. Платят им не столько за квалификацию, сколько за условия труда (как на вахте электрику). Образование - курсы продолжительностью даа месяца на электрика или те же три-четыре года на электромеханика, как и в любой шараге.

Ответы571107571496574710

259 Кб, 450x300
225 9 апр, 12:58 225 1571038

>>1570474
>>1570479
Спасибо

226 9 апр, 14:12 226 1571107

>>1571034
Ну уж фазу то от нуля они сумеют отличить, ведь в море никто не поможет, если что наебнется. Мне кажется просто у этого объявления просто какие то личные счёты с судовым электриком если вы понимаете, о чём я говорю

227 9 апр, 18:41 227 1571496

>>1571034
Бредовое объявление, и дело тут даже не в судовых электриках.

228 10 апр, 11:17 228 1571969

>>1560875
К постоянке прилипнешь, мышцы сведет, а переменка 220 тебя ебнет и откинет, 380 переменки тя будет ебашить и сам отпустить провод ты не в состоянии будешь

Ответы572203572307

229 10 апр, 15:17 229 1572203

>>1571969
Ебать ты кадр, такую хуйню наплел.

230 10 апр, 16:15 230 1572307

>>1571969
Ты не судовой электрик, случаем?

Ответы572686

231 10 апр, 20:33 231 1572602

Посоны, как вам йоба https://www.aliexpress.com/item/OFFICIAL-PEAKMETER-PM2019S-Smart-AC-Digital-Flexible-Clamp-Meter-Multimeter-Handheld-Voltage-Current-Resistance-Frequency/32794463980.html
???
У самого uni t 210e

232 10 апр, 23:54 232 1572685

>>1566854
Ты там дед совсем в своем ЖЭКе заплесневел. На сечения посмотри. Это не пожарная сигнализация. Ты там это... антифриз пить завязывай...
>>1567687
В какое сечение обжимал-то?

Короче, из положения вышли НШПшками, за которыми пришлось кататься за тридевять земель. Но все заебись.

Ответы572710

233 10 апр, 23:57 233 1572686

>>1572307
У судовых организм другой?

234 11 апр, 02:58 234 1572710

>>1572685
Хули там не припаять то, считай два карандаша по сечению. М-да, совсем зелень обленилась

Ответы572720

235 11 апр, 03:46 235 1572720

>>1572710
>ПУЭ? Не, не слышал.

Ответы572741572746572749572752572753

236 11 апр, 06:51 236 1572741

>>1572720
А что, ПУЭ паять запрещает?

249 Кб, 2160x1080
237 11 апр, 07:07 237 1572746

>>1572720
П. 2.1.21 на здоровье

Ответы576039

249 Кб, 2160x1080
238 11 апр, 07:10 238 1572749

>>1572720
П. 2.1.21 на здоровье

Ответы576039

249 Кб, 2160x1080
239 11 апр, 07:15 239 1572752

>>1572720
П. 2.1.21 на здоровье

Ответы572753576039

249 Кб, 2160x1080
240 11 апр, 07:21 240 1572753

>>1572720
П. 2.1.21 на здоровье
>>1572752
Лаги бля

Ответы576039

241 12 апр, 23:29 241 1574710

>>1571034
> В последней строчке вы можете видеть что судовых электромехаников - сразу лесом.
>>1571034
>Это я к тому чтоб вы не слушали все эти наебенивания моряков что относительно высокие зп у них якобы за охуенную квалификацию.
Ахуительные истории про квалификацию, стекломоя меньше пей. Я ещё проиграл с установки домофонов ... На тебе Малыш вакансию компании ABB с города Мурманска , портового, и заодно там же требования
>Требования:

• Высшее морское техническое образование по специальности эксплуатация судового электрооборудования, или Высшее техническое образование (инженер по электрооборудованию / электронике).
• Опыт работы судовым электромехаником (предпочтительно, 1-м электромехаником) от 3-х лет. Желателен опыт работы электромехаником на судах, оборудованных установкой Азипод.
• умение работать в команде;
• умение вести профессиональную переписку на английском.
• Английский язык разговорный, письменный и технический.
• Знание морского оборудования АББ и/или других производителей.
• Знание судовых систем.
• Знания техники безопасности при проведении работ.
https://murmansk.hh.ru/vacancy/30694041

242 13 апр, 07:05 242 1574772

Господа, такой вопрос: может ли отключиться линия 6кв по мтз если кз было на стороне 0,4? При этом ни один автомат не сработал из трех. Возможна ли такая хуйня? Как ведет себя транс в такой ситуации?

Ответы574814

243 13 апр, 10:29 243 1574814

>>1574772
Да может. Один раз выезжал на аварийную, целый день шел ливень, у пациента на чердаке по 0,4 где то был пробит кабель, однако вместо того чтобы выбить коммутацию на низком напряжении, ему выбивало вставки по 10кВ.

244 13 апр, 10:55 244 1574827

Лол, зашёл в вашу конфу, а там ебанат на ебанате. Цитата:
"P=U*I, при одной и той же мощности при большом напряжении, сила тока маленькая, ну и, конечно, чем больше U, тем меньше сопротивление. Посмотри какое сопротивление у ЛЭП 110 кВ, например."
С этого вообще проиграл. Там все такие что-ли?

Ответы574915574990

245 13 апр, 13:06 245 1574915

>>1574827
Стекломой-с.

мимо из АСУ-треда

246 13 апр, 14:44 246 1574990

>>1574827
> а там ебанат на ебанате
Так ваши АСУшники и срут там , потом здесь же засирают ветку своим бредом. Кстати, по мощности здесь же АСУшники и жидко обсирались с расчётами, вполне возможно и там гадят т.к. в ТОЭ не способно в отличии от энерго господ

Ответы575715

247 13 апр, 18:00 247 1575109

Марат, ты читаешь это?
Ты пидорас! Превратил всю конфу в филиал одноклассников!
ЧТОБ ТЫ СДОХ, УЕБОК

248 14 апр, 16:29 248 1575715

>>1574990
>показывают в конфе интеллект картофелины
>аааррряяя асушники виноваты

Ответы576025

249 14 апр, 23:27 249 1576025

>>1575715
>>аааррряяя асушники виноваты
>1) А правильно ли я вообще вычислил мощность? Если правильно, то почему здесь мощность получается явно меньше моей?
Съеби в свой скотозагон асублядок и сри там

16 Кб, 235x214
250 15 апр, 00:12 250 1576039

>>1572753
>>1572752
>>1572749
>>1572746
Не надо столько. С первого поста с тобой все было ясно.

ПУЭ п. 4.2.46
Соединение гибких проводов в пролетах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам - опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета.
Пайка и скрутка проводов не допускаются.

п. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На проводниках, соединяющих два расположенных рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соединений»;

7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Соединение проводников с аппаратурой с применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ»;

>Лаги бля
У тебя в голове.

Да и просто логика, дед. 35 квадрат - силовая линия на 90А. Ты ебанутый ее паять?

Ответы576045602405

251 15 апр, 00:36 251 1576045

>>1576039
ПУЭ п. 4.2.46
Это свыше 1КВ, довен!
ГОСТ Р 51321.1-2007
Это для низковольтных, да.
Паять силовую (еще и на ответвление) - верх долбоебизма, да

252 15 апр, 06:05 252 1576089

А чо за конфа у электриков, как туда попасть? В дискорде или телеге?

Ответы576099

253 15 апр, 06:49 253 1576099

>>1576089
https://teleg.run/elektroboyare

Ответы576800

254 15 апр, 17:57 254 1576800

>>1576099
Спасибо, а у сасушников есть?

255 18 апр, 08:42 255 1578793

Есть тут кто с магистратурой?
В общем закончил универ по специальности Электроэнергетика и электротехника, учился хуево, но все таки закончил, в родном городе (300к) работу не нашел, переехал в екб взяли инженером проектировщиком 2 категории, отработал пол года дали 1 категорию.
В общем вопрос, если идти на магистратуру, в каком направлении?
Проще всего как мне кажется системы и сети, а что перспективнее всего?

Ответы578859

256 18 апр, 10:26 256 1578859

>>1578793
Ты собираешься преподавать или в науку? Нет? Тогда не еби мозги и дрочи опыт.

Ответы578997

257 18 апр, 12:18 257 1578997

>>1578859
Собираюсь подучить физику процессов + у меня даже не специалитет. Да и вдруг когда нибудь прокнет уехать из России или сменить сферу деятельности на ту, где работать на объектах или пуско наладке.В некоторые места не берут с бакалавриатом.
На очной форме бывают и даже часто магистратуры 3-4 раза в неделю с 5-6 вечера, так что работать это мешать не будет.

Ответы579340579382

258 18 апр, 17:48 258 1579340

>>1578997
>Собираюсь подучить физику процессов
И зачем для этого тебе в универ ходить? Открывай мануалы и читай, епт

259 18 апр, 18:29 259 1579382

>>1578997
Господи, да в наладке твой диплом нужен будет только когда у Петровича бумага закончится.
Иди, получи эту корочку и успокойся.
Вечные студенты думаю что бумажка исправит их положение.

260 18 апр, 22:24 260 1579615

Как вы ебаные энергетики заебали, катаю по кустам на изичах, меняю станции, запускаю нефтяночку. И тут приезжает ебаная Энергонефть всякие ТБ, Энергобезопасность и начинает просто ебать, то блять бирочку на кабель не повесил сразу, то почему сразу СУ не заземлил когда я бять стою с ключем и ищу болт ебаный, а у пидаров электриков линейный или как там хуйня называется отрублен, хуле вот вам надо. Как вы заебали, идите нахуй

Ответы579772580586

261 19 апр, 03:09 261 1579772

>>1579615
Работа у них такая, добываться. А через это и порядок приходит

262 19 апр, 19:15 262 1580586

>>1579615
>всякие ТБ, Энергобезопасность
написанные кровью таких долбоебов как ты

Ответы580678

263 19 апр, 21:19 263 1580678

>>1580586
Хуле ты ругаешься, никто не говорит что надо делать обходя правила. Работаю всегда согласно наряду, с соблюдением мер безопасности, хуле, одна ошибка и ты отъехал. Даже не отправляют никуда уже, всегда либо долго, либо отказываюсь,опасные работы вся хуйня
Но энергобезопасность все равно заебала

Ответы581548

280 Кб, 960x698
264 20 апр, 23:23 264 1581548

>>1580678
сорянчик, неправильно понял. Мне анон это как на пике напоминает

265 25 апр, 07:41 265 1587186

>>1546561 (OP)
Товарищи профессоналы, подскажите. Пришло время в совковой избе менять совковую проводку (она за стеной), так как погорели выходы к люстрам, а сегодня сгорела вилка от стиралки (вовремя заметили запах). Сколько стоит +- по деньгам это все поменять и возможно ли просто забить хуй на старую проводку и проложить новую? (изба ~50кв.м, розеток ~7)

Ответы587644

266 25 апр, 14:14 266 1587644

>>1587186
Думаю тысяч в 30 можно уложиться. На старую проводку можно забить.

267 28 апр, 13:09 267 1591877

Аноны, подскажите нубу, вчера чуть пожар не был.

У меня в квартире электрощиток стоит дома, там 4 автомата С-25.
Вчера одновременно работал ТВ, ПК, стиралка и тут я включаю микроволновку и бац, какой то срежет и свет вырубается.
Из щитка повалил дым и крайний провод над щитком горел, просто горел блять!

Почитал инет и наткнулся на видео, типа С-25 это много, надо В-16 ставить.
https://www.youtube.com/watch?v=aze2kR50Xjw

Что скажите? Ставить В-16 или нет? Сейчас из 4х автоматов 3 работают, надо ли 4 ставить?
Провода алюминиевые, дом обычная хрущевка, про сечение провода не знаю.

Ответы591943

268 28 апр, 14:03 268 1591943

>>1591877
Скажу, тебе, мой друг, что сечение кабеля и есть основа. Именно под сечение кабеля и выбирают автомат, ибо его основная задача это защитить кабель, что бы он не сгорел от чрезмерной нагрузки. С25 это считай 5,5 кВт, и кабель нужен не меньше 2,5 мм2 меди это навскидку, точно скажут таблицы. Алюминий должен быть ещё толще, соответственно. А если у тебя кабель тоньше, то и автомат бери меньше. Значит на 16а, а на свет можно и на 10

Ответы592113

269 28 апр, 15:48 269 1592113

>>1591943
Спасибо за ответ.

Но как же это сложно всё. Читаю всякую инфу, рекомендуют ставить какой дифАвтомат или узо, если ставишь 16А, то какой то ограничитель ОМа обязательно.

А как это ставить? Хз, рекомендуют УЗО к стиралке подключать, а как? Хз, это выбрать ту розетку куда стиралка подключена и поставить УЗО?
Хер пойми короче.

Думаешь вызвать спеца, читаешь форумы, видео и каждый электрик ругает предыдущего, вот мол прошлый накосячил. Кому верить? Как найти норм мастера, который не на отъебись сделает? Хз.

Почему провод загорелся, тоже хз...

Ответы592194592276592284

270 28 апр, 17:08 270 1592194

>>1592113
Провод мог загореться от того, что ослаб контакт. Со временем от нагрева-остывания из-за нагрузки расслабляется соединение, нужно периодически протягивать.

Ответы592196

271 28 апр, 17:10 271 1592196

>>1592194
Хз, это произошло когда работала стиралка, 2 холодильника, ТВ + я включил микроволновку и во время её работы свет выключился.
Что это значит? 25А много и провод нагрелся=загорелся, и с 16А он бы сразу выключился и огня не было бы?

Ответы592275592279

272 28 апр, 18:23 272 1592275

>>1592196
Можешь посчитать общую мощность включённых устройств и узнаешь. Если у тебя автоматы держат больший ток, чем кабель, то очевидно, что рано или поздно кабелю придёт кирдык

273 28 апр, 18:24 273 1592276

>>1592113
Узо ставят на розеточные группы, можешь одно на все поставить, или на несколько линий разбить, если возможно.

274 28 апр, 18:26 274 1592279

>>1592196
Два холодоса и ты это копейки, там ватт 300 общей мощности. Стиралка максимум при нагреве, микроволновка и чайник больше всего жрут, киловатта по два наверное

275 28 апр, 18:29 275 1592284

>>1592113
Диффавтомат объединяет узо и автомат, но лучше ставить отдельно узо и автомат, вместо Диффавтомата. Узо на ступень больше автомата, то есть узо на 10а, автомат на 16а. Или узо на 16а, автомат на 25. Если отдельно, то менять проще и дешевле.

Ответы592308592376

276 28 апр, 18:55 276 1592308

>>1592284
Вот фиг поймешь, читал инфу, советуют наоборот УЗо ставить мощнее чем автомат. И в целом пишут что дифАвтомат лучше.

Это я не вам конкретно, а о том, что есть 2 электрика и 3 мнения. Как разбираться? Хер поймешь...

Ответы592375592378

277 28 апр, 20:00 277 1592375

>>1592308
Так я и говорю, что узо на ступень мощнее автомата, потому что оно не отключается по величине тока и может выйти из строя. Для этого автомат и ставят поменьше, что бы он раньше линию отключил.

Ответы592395

278 28 апр, 20:01 278 1592376

>>1592284
Короче наоборот, объебался я, автомат должен быть меньше узо

Ответы592395

279 28 апр, 20:03 279 1592378

>>1592308
Насчёт лучше, не лучше, это уже на любителя. Лично по моему мнению, проще менять, если узо и автомат раздельные, хотя дифф автомат экономит место в щитке, тк он на 2 места, а узо и автомат уже на 3 в сумме. Ну диффавтомат и дороже стоит

Ответы592395

1,6 Мб, 2105x3713
280 28 апр, 20:16 280 1592395

>>1592375
>>1592376
>>1592378
Спасибо. С аварийки провод с 4 сгоревший просто накинули на 3 автомат.
То есть вот на фото, я допустим оставляю 1ый автомат, 2,3 снимаю, ставлю УЗО и провода, которые были во 2 и 3 автомате ставлю туда?
И меняю 4ый сгоревший?

И что за ВКЛ/ВКЛ снизу под эл. счетчиком? Это полностью питание снимает, что бы ремонтом заниматься?

Ответы592531592537592554592709

281 28 апр, 22:53 281 1592531

>>1592395
>И что за ВКЛ/ВКЛ снизу под эл. счетчиком? Это полностью питание снимает, что бы ремонтом заниматься?
отсеки его и посмотри питание в квартире, пропадет - значит он и есть НО проверь на всякий фазу , всякое может быть, индикатор в гнезда розеток повпихивай и на автоматах обмерь

282 28 апр, 22:56 282 1592537

>>1592395
> С аварийки провод с 4 сгоревший просто накинули на 3 автомат.
Какая то мудотень вообще на фото, а что было на 3 м? Откуда фаза заходит, сфоткай сверху получше и поподробнее, нихера не понятно

Ответы592752

283 28 апр, 23:02 283 1592554

>>1592395
>И меняю 4ый сгоревший?
я как понял там фаза на первый автомат заходит, с него идет на 3 й и далее на всю ебалистику в квартиру , выходит в данный момент 2 й и 4 й - не пришей к пизде рукав.

Ответы592752

284 29 апр, 03:12 284 1592709

>>1592395
Ты имей ввиду, узо ставят не вместо автомата, а вместе с автоматом. Не понятно, сколько у тебя всего линий идёт в квартиру. Вот каждая линия должна быть защищена автоматом, а та, которая на розетки идёт ещё и дополнительно с узо

Ответы592752

1,5 Мб, 2912x2184
285 29 апр, 07:20 285 1592752

>>1592537
С 4 автомата закинули провод в 3, там сверху 2 провода теперь.
>>1592554
Блин я даже не знаю что такое фаза
>>1592709
А как понять какая идет на розетки?

Думаю проще спеца вызвать, я хочу просто что бы провода не горели и при прикосновении к стиралке током не ебнуло мать.
Что для этого сделать?

Спасибо за ответы аноны.

Ответы592793593022

286 29 апр, 08:31 286 1592793

>>1592752

Номинал автомата выбираешь в зависимости от сечения провода:

10а - 1.5 мм2
16а - 2.5 мм2
25а - 4.0 мм2
32а - 6.0 мм2
50а - 10.0 мм2

Задача автомата - чтобы на твоих проводах не поплавилась изоляция и твоя сычевальня не сгорела.

Задача УЗО - что бы тебя не ебнуло током, обрати внимание что ток указанный на УЗО - это ток при котором оно полыхнет и сгорит, в отличии от автомата. Так что номинал на узо должен быть больше номинала на автомате.

Дифавтомат - это автомат и узо в одном флаконе, стоит дорого, если не знаешь что выбрать - ебашь на розетки дифавтомат соответствующего номинала, там на корпусе указан именно ток как для автомата.

Задача реле контроля напряжения - развод на бабосы вырубать всё электричество, когда в розетке напряжение становится больше или меньше заданного значения. Потому что когда больше - ну сам понимаешь, а когда меньше - уёбываются входные цепи импульсных блоков питания, потому что контроллер пытается удержать выходное напряжение и ему для этого приходится хуярить в первичную обмотку больший ток, от чего уёбываются ключи и первичные обмотки импульсных трансформаторов, на такой ток не расчитаные. Так что вещь действительно полезная, если бы не одно но: внутри большинства из них (в основном это бытовые вроде пресловутых УЗМ) сраная электронная махарайка на микроконтроллере, которая только ебет мозги.

Дохуя автоматов - это если у тебя дохуя денег и ты хочешь что бы, скажем, при коротыше на одну комнату в остальных можно было пользоваться розетками. Есть олигархи-наркоманы, которые на каждую розетку 16а дифавтомат, на каждый светильник - 10а автомат и отдельная линия от щитка. У них еще свет на LOGO от кнопок сделан. Не будь таким. Максимум достаточно по автомату на розетки на каждую комнату+общее УЗО и по автомату на каждую комнату на свет. Ну или по дифавтомату на комнату на розетки если денег дохуя.

Вообще УЗО/дифавтомат актуальны во влажных помещениях, где есть риск трогать электроприборы мокрыми учатками туловища - в ванной, в сауне, в уличной розетке для газонокосилки, если живешь загородом.

286 29 апр, 08:31 286 1592793

>>1592752

Номинал автомата выбираешь в зависимости от сечения провода:

10а - 1.5 мм2
16а - 2.5 мм2
25а - 4.0 мм2
32а - 6.0 мм2
50а - 10.0 мм2

Задача автомата - чтобы на твоих проводах не поплавилась изоляция и твоя сычевальня не сгорела.

Задача УЗО - что бы тебя не ебнуло током, обрати внимание что ток указанный на УЗО - это ток при котором оно полыхнет и сгорит, в отличии от автомата. Так что номинал на узо должен быть больше номинала на автомате.

Дифавтомат - это автомат и узо в одном флаконе, стоит дорого, если не знаешь что выбрать - ебашь на розетки дифавтомат соответствующего номинала, там на корпусе указан именно ток как для автомата.

Задача реле контроля напряжения - развод на бабосы вырубать всё электричество, когда в розетке напряжение становится больше или меньше заданного значения. Потому что когда больше - ну сам понимаешь, а когда меньше - уёбываются входные цепи импульсных блоков питания, потому что контроллер пытается удержать выходное напряжение и ему для этого приходится хуярить в первичную обмотку больший ток, от чего уёбываются ключи и первичные обмотки импульсных трансформаторов, на такой ток не расчитаные. Так что вещь действительно полезная, если бы не одно но: внутри большинства из них (в основном это бытовые вроде пресловутых УЗМ) сраная электронная махарайка на микроконтроллере, которая только ебет мозги.

Дохуя автоматов - это если у тебя дохуя денег и ты хочешь что бы, скажем, при коротыше на одну комнату в остальных можно было пользоваться розетками. Есть олигархи-наркоманы, которые на каждую розетку 16а дифавтомат, на каждый светильник - 10а автомат и отдельная линия от щитка. У них еще свет на LOGO от кнопок сделан. Не будь таким. Максимум достаточно по автомату на розетки на каждую комнату+общее УЗО и по автомату на каждую комнату на свет. Ну или по дифавтомату на комнату на розетки если денег дохуя.

Вообще УЗО/дифавтомат актуальны во влажных помещениях, где есть риск трогать электроприборы мокрыми учатками туловища - в ванной, в сауне, в уличной розетке для газонокосилки, если живешь загородом.

Показать весь текст
Ответы592823593843

287 29 апр, 09:03 287 1592823

>>1592793
У него там проводка алюминий, думаю на автоматы ещё меньше ставить, чем ты расписал

288 29 апр, 12:06 288 1593022

>>1592752
>Блин я даже не знаю что такое фаза
индикатором тыкаешь и который горит и есть фаза, разницу увидишь, а то китайские едва горят на нуле и четко на фазе.
Анон, правильно ли я тебя понимаю, что с 4 го автомата электрики перекрутили провод на верх второго автомата,провод с чёрной изолентой?

Ответы593843

289 29 апр, 21:30 289 1593738

>>1546561 (OP)
Вопрос к электрикам, вас не забывает протягивать всякие кабеля,
В кабель канал укладывать, вечно со стремянкой?
И ещё вопрос, есть лайфхаки, как кабель протянуть в гофру,
Бывает вначале идёт норм, а потом где-то застревает и никак не идёт,
Как быть?

Ответы593797

174 Кб, 1600x1200
290 30 апр, 00:54 290 1593797

>>1593738
>Бывает вначале идёт норм, а потом где-то застревает и никак не идёт,
>Как быть?
если в квартире, то она нахуй не нужна и развод для дураков, может только в полах если, а под потолок нахуй не всралась.Ну и гофру продают с проволокой внутри, к ней подконнекчиваешь кабель и тянешь с другой стороны,ебля та ещё, а если типа ВВГ-то хер вообще протолкнешь... Если и делать,то пикрил , без ссаных гофр и ебли и кабель типа ВВГнг-LS или в таком духе

Ответы595849

291 30 апр, 07:14 291 1593843

>>1593022
>Анон, правильно ли я тебя понимаю, что с 4 го автомата электрики перекрутили провод на верх второго автомата,провод с чёрной изолентой?
Так и есть. Это нормально?
>индикатором тыкаешь
нету такой штучки
>>1592793
Спасибо за подробный ответ.
Ладно, вызываю электрика, пускай мерит сечение провода, но думаю оно 2.5 как у боль-ва.
>Не будь таким. Максимум достаточно по автомату на розетки на каждую комнату+общее УЗО и по автомату на каждую комнату на свет
Вот у меня на фото 4 автомата, получается 4 розетки? Я не понимаю как понять ставить на каждую розетку?
У меня 2к квартира, 4 автомата. Мне сейчас нужно купить только УЗО и возможно поменять автоматы 4шт на 16А и всё?

Сорри за такие тупые вопросы, самому не удобно.

Ответы594064595075595078

619 Кб, 655x668
292 30 апр, 11:15 292 1594064

>>1593843

Имеется в виду что в нормальном ремонте на каждую жилую комнату идет по два провода - один на полтора квадрата на люстру и выключатель, второй - на два с половиной квадрата на все розетки в комнате. И на первый провод - автомат 10а, второй провод - автомат/дифавтомат 16а. И так для каждой комнаты. На ванную, сели там есть розетки, обязательно ставь узо/дифавтомат с повышенной чувствительностью.

Вот у меня на фото 4 автомата

Тебе нужно нормальный щиток сделать, для начала.

Выглядеть он должен хотя бы так (на количество автоматов и дифов не обращай внимание, оно зависит от квартиры, а вот на наличие нулевой и заземляющей комутационной шины - обрати). Это такой очень энтрилевел в 2к19.

Ответы594109594164

293 30 апр, 11:53 293 1594109

>>1594064
Не, такой щиток не вариант ставить.
В ванной розеток нету. Означает ли это, что УЗО ставить не нужно?
Все что я хочу что бы провода не горели так больше и хата не сгорела, ну и что бы стиралка случайно мать током не убила.

Ответы594164

294 30 апр, 12:31 294 1594164

>>1594109
Вызови электрика с УК, договорись с ним на переделку щитка, запиши всё, что он скажет, а потом иди сюда и спрашивай
>>1594064
Нормальный щиток можно сделать, если сделана раздельная проводка по комнатам и розеткам/освещению, а у него там хрен пойми куда что идёт, это на месте нужно прозванивать. Пусть электрика вызывает, а что бы его не наебали, может здесь уже уточнить. Анон всегда поможет

Ответы594192

295 30 апр, 12:41 295 1594192

>>1594164
А стоит ли щиток переделывать? Какие плюсы будут и так ли они важны?

Ответы594229

296 30 апр, 12:57 296 1594229

>>1594192
Да просто заменишь автомат сгоревший, может и эти стоит заменить на менее мощные, что бы кабель не горел. Все соединения пусть протянут, добавишь туда узо на розетки, можно ещё реле напряжения добавить, что бы технику дополнительно защитить. Всё это можно в существующем щитке перебрать.

297 30 апр, 22:19 297 1595075

>>1593843
>Так и есть. Это нормально?
вообще нет, желательно воткнуть как положено на отдельный автомат, это самый дешёвый вариант.
>нету такой штучки
стоит копейки, на пикриле
По хорошему лучше переделать всё, центральный автомат общий мощный воткнуть и от него гребёнкой на остальные автоматы развести , от автоматов уже медным кабелем ВВГнг 1,5 на свет и 2,5 на розетки заебенить ... Если у тебя алюминий сейчас, то считай всю проводку переделывать, если своя квартира - то нужно рано или поздно, если на съемной и похуй- то автомат новый купи, отсеки общее питание и на место воткни в новый автомат как и было кабель с изолентой и тот что снизу на "погорельце"

84 Кб, 1430x554
298 30 апр, 22:22 298 1595078

>>1593843
забыл пикрил

Ответы595850

299 1 мая, 17:19 299 1595849

>>1593797
А если без нитки, вот например я стою на птб, мне надо от температурника нарастить кабель от одного к другому, как мне кабель в гофру протолкнуть, ну вот метров 10 мне нужно протянуть ее в гофру, как нужно изъебнуться, чтобы она прошла?

Ответы595890

300 1 мая, 17:19 300 1595850

>>1595078
Мультиметр себе купите за 150р и не ебите мозг себе

Ответы597485

301 1 мая, 18:15 301 1595890

>>1595849
Тросик сначала пихай, а кабель за ним

Ответы596134

302 1 мая, 23:28 302 1596134

>>1595890
какой еще тросик? нарисуй

Ответы596176

478 Кб, 1080x2160
303 2 мая, 03:53 303 1596176

>>1596134
Типа такого

Ответы597289

304 2 мая, 15:26 304 1596778

Можно ли включать ЗН в сторону генератора сразу после его отключения защитами? В правилах охраны труда пишут что вращающийся развозбужденный генератор считается находящимся под напряжением, а ножи на напряжение включать тоже не хорошо.

Ответы596991597486

305 2 мая, 18:15 305 1596991

>>1596778
Когда генератор отключается от защит то идут команды на останов турбины и включение автомата АГП. Теоретически можно включать. В реальности же генератор остаётся на валоповороте, схема разбирается и далее включают ЗН.

306 2 мая, 23:18 306 1597289

>>1596176
Да не, ты не понял, мне нужно от одного температурника закинуть кабель к другому, но кабель должен быть в гофре, постоянно дрочусь без всяких тросиков, заебало, ненавижу кабеля, сукааааааааааа

307 3 мая, 11:31 307 1597485

>>1595850
>Мультиметр себе купите за 150р и не ебите мозг себе
Пиздец, мне то нахуя пишешь, у меня Флюк 87... А ему самый дешевый варик подкинули и его за глаза и за уши ему хватит

Ответы597552608510

308 3 мая, 11:34 308 1597486

>>1596778
> В правилах охраны труда пишут что вращающийся развозбужденный генератор считается находящимся под напряжением
а без правил мозгов нет нихуя?>>
1597289
>но кабель должен быть в гофре
там в гофре сразу трос идёт , прихуярь к нему кабЕль и будет тебе счастье, тем более от температурного датчика кабЕль с гулькин хуй и мягкий , зайдёт нехуй делатьсто пудов асушник

309 3 мая, 12:11 309 1597511

Возможно получить 2-3 группы допуска не работая по электротехнической специальности?

310 3 мая, 13:02 310 1597552

>>1597485
Что он умеет такого, чего не умеет ермак за 400р?

Ответы598074

311 3 мая, 15:46 311 1597715

>>1546561 (OP)
Сап, высоковольтач.
На связи студент и долбоеб. В подростковом возрасте нравилось копаться в проводах, диодах, лампочках и прочей ебатеке. В отношениях с паяльником с 12 лет. Из-за собственного долбоебизма и подаренного окружающими манямира поступил на электроэнергетику и электротехнику по профилю электроснабжение. Сейчас второй курс и я совершенно не понимаю, чё за хуйня происходит. Я совершенно не понимаю, на кого я учусь и зачем и чем я буду заниматься. У преподавателей свой, особый манямир. Матан, ТОЭ, электроника, гуманитарка, - всё это учится, сдаётся и после забывается к хуям. После чего начинаются новые предметы, новое дрочево, чтобы потом тоже всё к хуям забыть. Кажется, единственным предметом, который был хоть как-то связан с профессией, был ОБЖ, где мы, о боже, даже читали ПУЭ и ПТЭЭП.
В итоге ощущение, что ни знаний, ни четкого понимания, что нужно учить, к чему готовиться, какова специфика работы, нет в общем-то нихуя.
Просмотр вакансий в мухосранске тоже не впечатляет - перспектива в виде инженегра-энергетика на подсосе до конца дней за 20к как-то не радует.
В общем, анон, пожалуйста, расскажи нубу, куда он залез и что его ждёт, в чём соль вузовского образования, какие скиллы качать, что дополнительно читать\учить, какие перспективы если они есть.

Ответы597736598076

312 3 мая, 15:55 312 1597736

>>1597715
Найди бригаду шабашников, качай с ними скилл, потом будешь на объекты кататься вахтой. Думаю порядка 50-80к можно будет делать легко. А теоретические знания нужны, потом будут с практикой совмещаться, так что учи, не пропускай.
инженер - электрик служба заказчика промышленная жд станция

Ответы598148

313 3 мая, 18:59 313 1597969

Есть какие-нибудь красивые автоматы в щиток? Прямо чтоб открываешь, и глаз радовался. Для себя отметил schneider electric ik60n, но цена на них не радует. Может что-то есть ещё?

Ответы597976

104 Кб, 1000x1000
314 3 мая, 19:09 314 1597976

>>1597969
Очевидный пикрелейтед.

315 3 мая, 19:49 315 1598010

>>1552165
На двигле же указана механическая, ты ее делишь на КПД и получаешь электрическую.

Ответы598087

316 3 мая, 21:15 316 1598074

>>1597552
> ермак за 400р?
хотя б True rms, ахуенные щупы с норм изоляцией, что не лопается, подсветка дисплея , частотомер

317 3 мая, 21:17 317 1598076

>>1597715
>Матан, ТОЭ, электроника
>и после забывается к хуям
И потом же вспоминается к хуям, когда работать начинаешь

Ответы598148

318 3 мая, 21:59 318 1598087

>>1598010
> ты ее делишь на КПД и получаешь электрическую
асублядок и не палится

319 3 мая, 23:40 319 1598148

>>1597736
>так что учи, не пропускай.
Я учу, просто очень странно выглядит, когда препод по ТОЭ например говорит, мол, знаете, вот мы тут считаем до усрачки, но это математическая модель, сферическая в вакууме, идеальные источники тока и напряжения, идеальные проводники, в жизне так не будет идите нахуй. Потом ты идешь на электронику, а там "знаете это очень приближенный расчёт, не надейтесь тут получить что-то точное, вот здесь возьмите побольше тут поменьше вжизне будет по-другому идите нахой. Это как-то настораживает.

Вообще, спасибо за совет. Но я полистал предыдущие треды. И откровенно говоря, пиздец у вас грустно, ребята. Конечно "выкатился из энергетики, вкатился в криминал" - это охуенно, но в моих манямирах это выглядело более оптимистично.

>>1598076
Серьёзно? Вот прям матан будет использоваться?

Ответы598159598161598163598348

320 4 мая, 00:44 320 1598159

>>1598148
>Вот прям матан будет использоваться?
матан хз, элементарное ... а вот ТОЭ нужно , если не дегенерат
>Потом ты идешь на электронику
нужная ебалистика, особенно современные тиристоры и транзюки , но тут ты немного палишься, подскажи в каком ВУЗике энергетиков надрачивают на электронику?

Ответы598486

321 4 мая, 00:46 321 1598161

>>1598148
>, идеальные источники тока и напряжения, идеальные проводники
с хуяли, та же катушка индуктивности идёт с активным сопротивлением как реале, у нас так было

322 4 мая, 00:49 322 1598163

>>1598148
>Но я полистал предыдущие треды. И откровенно говоря, пиздец у вас грустно, ребята
у вас я сморю весело, говнина на говнине, ещё тут срёте и потом вот про скуку пиздите... Кстати, заметил тенденцию, энергетики вообще советов практически не спрашивают т.к. соображают, а асу блядота постоянно хуиту всякую вынюхивает, т.к. нихера не знают кроме мак бука и зауженных штанишек, зато пиздит ТОЭ не нужно и вообще теория хуйня , ага , клоуны

Ответы598389

323 4 мая, 10:53 323 1598348

>>1598148
В реальности будет примерно тоже. На то она и математическая модель, что бы предсказывать события приближенно. Но она работает.
Люди еще не видели электронов, но на основании моделей и косвенных результатах делают реальные устройства. У дифференциальной защиты линии есть функция подсчета зарядов для определения места повреждения.
Самое главное, что дает ТОЭ - это понимание электрических процессов с самых азов. ТОЭ это база на которую накатывается все остальное. Если понял ТОЭ хорошо, то все остальные предметы легко можно накатить на эту базу.
>Серьёзно? Вот прям матан будет использоваться?
Не всегда, но в некоторых случаях бывает и нужен для расчетов. Я так же думал в универе и ложил хуй на матан и ТОЭ, а в итоге соснул хуйца и судорожно учил ТОЭ когда приспичило. А мог бы спокойно попивая чаек учить в универе.

Ответы598486

sage 324 4 мая, 11:28 324 1598389

>>1598163
>Кстати, заметил тенденцию, энергетики вообще советов практически не спрашивают т.к. соображают
Лол, нет. Не спрашивают советов, потому что не решают сложные технические задачи, не создают нового. Так, провода кинуть, вот и вся работа.

Ответы598466

325 4 мая, 13:00 325 1598466

>>1598389
> не создают нового. Так, провода кинуть, вот и вся работа.
Не позорься, ты об энергетике нихера и знаешь, раз считаешь только что провода накинуть вся работа энергетика и вообще не способен электрика от монтёра отличить или инженера РЗА

326 4 мая, 13:22 326 1598481

В следующем году заканчиваю вуз, за плечами шарага и армия. Практиковался в прошлом году в рэс, в соседнем, более крупном регионе, рядом с дс. Уже звали и диспетчером и инженером, как закончу. Стоит ли вкатываться в россети? Мне в общем это показалось залупой, но в моем регионе зарплаты на порядок ниже, да и хз куда тут работать идти.

Ответы598517

24 Кб, 1264x282
327 4 мая, 13:26 327 1598486

>>1598159
Да есть тут один уральский вузик. Товарищ на той же специальности учится в другом универе, у них это называется ФОЭ.

>>1598348
Спасибо за ответ. Последний вопрос: если я заочник, мне пизда, или всем похуй? В прошлых тредах то говорят, что заочка - гроб гроб кладбище пидор, то, что норм и всем похуй.

Пикрил распечатаю и поставлю в рамку, чтобы в трудные моменты жизни находить в нём утешение и надежду

Ответы598495598517598520

328 4 мая, 13:33 328 1598495

>>1598486
Да всем похуй на диплом. Важны знания. У меня диплом никогда не смотрели. На первой работе было похуй, т.к. работа была донная, а на последующих местах уже смотрели на опыт и знания и не важно что там у тебя за бумажка. Конечно бумажка хорошего вуза может помочь, но редко.

329 4 мая, 13:49 329 1598517

>>1598486
>Последний вопрос: если я заочник, мне пизда, или всем похуй? В прошлых тредах то говорят, что заочка - гроб гроб кладбище пидор, то, что норм и всем похуй.
да похуй, это очники обычно подгорают и несут дичь, все смотрят на опыт работы и мозги ...
>>1598481
> Уже звали и диспетчером
Так иди, опыта нет все равно, годик другой откатаешься и найдешь что по лучше

330 4 мая, 13:54 330 1598520

>>1598486
>Да есть тут один уральский вузик.
Силовые полупроводниковые преобразователи есть отдельный предмет и отдельно электроника , всё это по 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника- профиль электроснабжение, поэтому энергетик и в асу за нехуй вкатиться может

44 Кб, 1825x839
331 4 мая, 14:06 331 1598525

Поесните тупому за АЧР. Пришло задание от системного оператора, чел, который до этого делал АЧР уволился, мне надо дать проект до 31 мая, никто не помогает.
Схема - пикрил. Фишка в том, что ранее под АЧР заводилися ввода по 6кВ, т. к. не было возможности/денег закупить комплекты АЧР у предприятия, обещали что через 4 года зделают. Вот прошло 4 года и надо все это реализовать. Суть заключается в том, что не все ячейки с телеизмерениями и при сложении значений токов всех линий они не будут совпадать - линии могут генерировать, либо на трансформаторов значение мегаватта на 3 больше. Для проекта мне необходимо уйти от вводов, просчитать очереди и дать РЗиА какие ячейки на какие частоты заводить.
Суть вопроса: есть один комплект на одну подстанцию. Реле частоты будет работать на секцию - потипу только на первой секции? или же будет работать на 1 и 2 секцию? Или ячейки можно заводить вообще любые и будет оно лупить электрически несвязанные присоединения с секций питающихся от Т-1 и Т-2? Вроде как много где установлены ИПЦ и будут заводить АЧР через них. Кто в теме?

Ответы598943

332 4 мая, 19:34 332 1598943

>>1598525
>есть один комплект на одну подстанцию
Комплект чего? Устройство АЧР? Название какое? Есть ли ТН на вводе? Есть ли ТН на шинах? На каких? Мало информации.

Ответы598972

333 4 мая, 20:11 333 1598972

>>1598943
В комплект я так понял входит одно устройство АЧР, одно реле частоты, название не знаю какое, вроде с поддержкой ЧДА. ТНы есть, допустим, на 1,2,3,4 секциях, на 5,6 нету. Бывает, допустим, на вводе 6кВ Т-2 нормальный разрыв, а вместо Т-1 и 4 вводов стоит 2 транса с 2 вводами на каждом, при нормальной схеме от одного трансформатора будут запитаны 1,3,5 секции, от другого 2,4,6, на 5 и 6 секциях ТНов нет, либо есть на какой-то одной из них, либо 3 трансформатора от которых получают питание секции 1,3, от другого 2,4, от третьего 5,6. По 110кВ трансформаторы могут питаться по разным транзитам, но с кольцеванием где-нибудь между двумя ТЭЦ по 110-220кВ, бывает разрыв на шинносоединительном/секционном выключателе 35-220кВ.
Есть еще подобная подстанция с двумя трансформаторами, выведен временно в ремонт ТН 4 секции с 2009 года, ТНы есть на 1,2,3 секциях, 5 и 6 секции по нормальной схеме питаются от 3 секции.

Ответы599003

334 4 мая, 20:44 334 1599003

>>1598972
>В комплект я так понял входит одно устройство АЧР, одно реле частоты
В устройстве АЧР в любом случае должно быть реле частоты. Тип устройства не знаешь?
По хорошему на каждый ТН надо ставить устройство АЧР и делать отдельные шинки для каждой ступени АЧР.
Если одной устройство на ПС, то его надо ставить на высокую сторону и так же делать отдельные шинки в распред.устройстве 6 кВ и заводить соответствующие присоединения под определенную ступень АЧР.
Как просчитать ступени для АЧР: Рабинович Р.С. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем.

Ответы599045

335 4 мая, 22:02 335 1599045

>>1599003
У меня есть задание на объем под АЧР 400 МВт и задача уйти от вводов. Тип устройства чето-там УРЧ релейщики говорили, вообще не помню. Также релейщики говорили одна частота - одна ступень - один комплект, при выводе в ремонт ТНа АЧР теряется, говорили за установку дублера, но тут мы упираемся в нехватку самих комплектов.
На счет ступеней у меня указано в задании сколько должна быть спец очередь, объем АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная и совмещенная, проценты ступеней от потребления, нижняя уставка должна быть обязательно 46,5 Гц.
На руках у меня есть зимний полугодовой замер 19.12.2019г. с нагрузкой за каждый час суток по всем подстанциям, всем присоединениям. Суть состоит в том, что вроде как говорят надо завести линии с телеизмерениями чтобы знать какую нагрузку отключили, а потом шаманить с линиями без ТИ. Системный оператор видит нагрузки вводов тех ПС, которые находятся в его ведении, но не видит нагрузок линий. Так вот, то ли из-за неведомых потерь или несоответствий установленных трансформаторов тока в ячейках, то ли неправильных формул забитых в ОИКе, сумма всех присоединений отличается от нагрузки трансформатора, в отдельных случаях бывает что нагрузка линий на 1,5-2МВт больше нагрузки, чем на трансформаторе, но чаще нагрузка на трансформаторе больше на 1-1,5МВт в среднем.
Вопрос был в следующем: при одном комплекте на ПС, допустим, две секции, одна секция питается от Т-1, вторая от Т-2, под АЧР можно будет завести только присоединения Т-1? Для того, чтобы подключить присоединения Т-2 необходим второй комплект? Или, как я понял, при наличии ТНа по 110кВ можно установить комплект по высокой стороне и завести под него все присоединения обоих трансформаторов? Если Т-1 и Т-2 питаются от разных линий по 110кВ, то можно будет заводить все под ТН 1 или 2 секции 110кВ или нужно уже два комплекта на высокую сторону?

Ответы599199

336 5 мая, 06:27 336 1599199

>>1599045
Если есть ТН по 110 то конечно целесообразно ставить на него. На стороне 110 какая схема? Допускается ли раздельная работа двух трансформаторов? В этом случае конечно два независимых устройства должны быть. Если там есть ремонтная перемычка и транзит всегда сохраняется, то можно поставить одно устройство с возможностью перевода на другой ТН в случае неисправности или вывода в ремонт.

Ответы602980

337 9 мая, 14:51 337 1602405

>>1576039
За 3 года линейщиком опрессовочными гильзами соединял несколько раз, и то это были шлейфа на анкерных опорах по 10 кВ. Хуячу британки только так, один раз метр накрутил (пролёт через овраг был).
Но самое охуенное ноу-хау нашего сетевого района - это на разорваные концы напизюдчить наконечники и соединить их болтом. Естественно эта хуйня киснет, горит и отваливается через полгода.

Ответы602462

338 9 мая, 16:13 338 1602462

>>1602405
Расскажи кул стори, как докатился до этого , кем и т.д., стоит ли выпускнику начинать с "нуля" с монтёра или в ИТР искать пути?

Ответы602538

339 9 мая, 17:49 339 1602538

>>1602462
Пришёл по объявлению и устроился. Образования не было, хотя в сейчас всё же поступил на заочку.
Когда я начинал было несколько монтёров с вышкой, сейчас один дежурный на подстанции, второй инженер по тех.присоединению. Ещё один пытается я подсидеть своего начальника и походу скоро ему это удастся. Меня вон тоже хотят в мастера, но я всё же хочу в ДЭМы или хотя бы в оперативную бригаду.

Ответы602808

340 9 мая, 21:36 340 1602808

>>1602538
> но я всё же хочу в ДЭМы или хотя бы в оперативную бригаду.
а стоит в диспетчера вкатываться ?

Ответы602980603012

341 10 мая, 08:54 341 1602980

>>1599199
В общем, АЧРы подключены от ТНов 35-110кВ. Есть подстанции на которых 2-3 секции 110кВ на раздельной работе и один ТН, так что при выводе его в ремонт теряется некоторая часть автоматики, в том числе АЧР и АОСН. Вспомнил такие заявки подавал в прошлом году, в графе "потери РЗА" писал снижение объема АОСН на столько-то МВт, но не понимал в связи с чем это.
В общем, сейчас я во всем разобрался, осталась механическая работа по внесению нагрузок на линиях вместо вводом и подкручиваением тех линий, которые системному оператору не передавались, чтобы выйти на выполнение объемов согласно задания. Фишка про запитать все это дело от 110кВ, а не от 6кВ вообще очень помогла в общении с РЗА, они быстро распедалились и все рассказали.

>>1602808
А ты попробуй туда попади, там чуваки по 10-30 лет работают и всех диспетчеров, НСС, в своем и соседних регионов знают лично, а если не видели, то не один год по телефону общались. Старший в смене диспетчер в ночь/выходной является главным лицом на предприятии, в праве предпринимать любые действия. С тебя полюбому спросят опыт работы не менее 5 лет в качестве оперативного персонала + программа обучения на младшего в смене в среднем от 8 до 12 месяцев, т. к. ты каждый день приходишь на работу, но сидишь читаешь книги, инструкции. И да, когда придешь впервые проситься диспетчером, то о тебе будут знать все - где работал, с кем бухаешь, какой твой характер, где живешь, как косячишь, твою оценку по электротехнике, но об этом, конечно, тебе никто не скажет и спрашивать все это будут у тебя.

Ответы603160

342 10 мая, 10:20 342 1603012

>>1602808
Ну там денюжка больше, а работать надо головой в тёплом кабинете, а не в мороз, ветер и дождь на опоре цеплять провод к изолятору.
В ДЭМы или ОВБ хочу чтобы меньше работать. У нас ДЭМ получает 50-55 со всем надбавками, коэффицентами и ночными, плюс ещё 12 дней отпуска, старший ОВБшник столько же, младший чуть поменьше.

Ответы603030

343 10 мая, 10:45 343 1603030

>>1603012
>Ну там денюжка больше
Спасибо Анон за развёртнутый ответ! Но там и ответственность наверное пиздец и допустим не выпить не отдохнуть толком , на телефоне постоянно

Ответы603044

344 10 мая, 11:20 344 1603044

>>1603030
У всех дежурных и диспетчеров есть поговорка: Сдал смену, а после хоть трансформаторы пусть горят.
Некоторые диспетчера РДУ специально тянут время и не дают разрешение на переключения т.к. не хотят, что бы в их смену выводилась какая-либо хуйня. То же самое относится и к дежурным на самих ПС. Не допускают бригады, находят мелкие ошибки в нарядах, либо заняты важными делами типа покоса травы на ОРУ. Короче тянут кота за яйца. Так что ни о каком "сидении на телефоне" и речи не идет. Сдал смену и можно хоть сразу уебаться в усмерть водярой.
В дежурные на ПС в основном идут лентяи. Ничего не хотят делать, переключения лишь бы не в мою смену. Не зря все таки на верхах ходят идеи о том, что бы убрать эту бесполезную прослойку с ПС. Через лет 10-20 думаю все перейдет на управление с центра управления сетями. Уже сейчас техника позволяет это сделать.

Ответы603382

345 10 мая, 14:13 345 1603160

>>1602980
> согласно задания.
ЗАДАНИЮ, пидорасы безграмотные. Дательный падеж используется в данном случае, как вы заебали, уроды, букварь скурившие.

Ответы603409

346 10 мая, 16:42 346 1603382

>>1603044
>В дежурные на ПС в основном идут лентяи
Работа мечты. В моём РЭС одна подстанция где ещё есть дежурный Два транса параллельных транса 110/35/10, один 35/10, одно ОРУ 35 кВ, выходит 15 воздушек по 10 кв, 12 кл по столько же и две по 35кВ. С самой подстанции переключения идут от силы два-три раза в неделю, т.е если в принципе можно попасть так, что переключения будут не в твою смену.

347 10 мая, 16:55 347 1603409

>>1603160
> Дательный падеж
дал твоей мамаше в ротешник, пошел нахуй орфоЁбина , на пикабу съеби или в одноклассники свои, бык столыпинский

Ответы604032

348 11 мая, 12:09 348 1604032

>>1603409
Ты черт.

349 11 мая, 13:16 349 1604110

Тред не читал (читал жопой)

Есть смысл вкатываться в электроэнергетику?

Я студент 1 курс маги. Норм разбираюсь в микропроцессорной технике и ищу работку. Электромеханику немного знаю.

Какие плюсы и минусы работы? Может есть работа получше?

Ответы604127604240

350 11 мая, 13:30 350 1604127

>>1604110
У меня пока есть 2 стула.
Либо автоматизация, либо энергетика.
Моделировать в CADах скучно, что пиздец, а других работ я даже не знаю

Ответы604242

351 11 мая, 14:46 351 1604240

>>1604110
>Норм разбираюсь в микропроцессорной технике
АСУшники постоянно по командировкам мотаются, энергетики более приземлённая специальность. По мне так энергетиком можно за нехуй при желании перекатится в АСУ, надрочил ПЛК и их программирование и пиздец, а электрический багаж уже прилагается само собой, а в энергетике даже по масштабам ахуеть даже можно

Ответы604467

352 11 мая, 14:48 352 1604242

>>1604127
Ну и по твоим же словам у тебя скиллы более на электронику прокачены и АСУшника, тут уже сам смотри ... Покури форумы, на том же АСУТПшном форуме люди такие вопросы задавали. Я б на твоем месте вкатился в энергетику НО на "электроприводы и автоматику" т.е. что то среднее между АСУшником и энергетиком, но заочка мало где есть

Ответы604358609843

353 11 мая, 14:58 353 1604254

Есть тут проектировщики РЗА?
Расскажите о своей работе. Хочу в будущем вкатиться

354 11 мая, 16:30 354 1604358

>>1604242
Электроприводы хуйня. Ты либо ходишь под производителем и налаживаешь мощные vsd либо делаешь разную мелочевку различных производителей. Да и наладка там сводится тупо к вбитию уставок в мозги vsd и пуску.
Работать с крупными vsd интересно да, но закатиться к производителю на шеф наладку русскому Ване практически не реально.

Ответы604366

355 11 мая, 16:43 355 1604366

>>1604358
>Электроприводы хуйня.
Я имею ввиду профиль, не обязательно в наладке приводов работать, но как вариант и в электроэнергетику и в АСУ вкатиться можно

Ответы604455

356 11 мая, 18:26 356 1604455

>>1604366
Ты либо в электроэнергетику вкатываешься, либо в АСУ. Нет таких специальностей которые покрывают все и делают тебя универсалом. Можно вкатиться в АСУ электроэнергетики, но там АСУшник занимается скадой, серверами, контроллерами вендоров, которые заточены под большую энергетику. Возьми этого чувака и засунь на какой-нибудь завод, так его надо будет с нуля обучать, т.к. специфика инженера АСУ на заводе совершенно другая.
К слову почти все крупные заводы юзают siemens, в большой энергетике нет контроллеров siemens от слова совсем. Да, можно изучить ПО контроллера Siemens, но что бы делать реальные вещи для этого нужен опыт работы с ними, с проектами. Куча нюансов имеется.
В энергетике же свои узкозаточенненые контроллеры, которые выпускают чисто под нужды и спец.требования.

357 11 мая, 18:45 357 1604467

>>1604240
Ебать ты диван конечно. Подскажи, кто в энергетике понимает в процессах творящихся в сети? На ум приходят только релейщики. Они еще как то могут пересекаться с теми же контроллерами S7-300\400.
Остальные же с трудом понимают, что творится в электрохуйне. Как они будут вкатываться в асушники я даже представить не могу.
Лол, ДЭМ с ПС Залупенская сел такой блять надрочил ПЛК и языки программирования и вкатился в АСУ.

Ответы604515

358 11 мая, 19:22 358 1604481

29 лвл есть диплом вышка по спецухе, но по ней почти не работал, собственно группы по эб тоже нет. Куда вообще вкатиться начать работать и реально ли?

Ответы606791

359 11 мая, 20:36 359 1604515

>>1604467
> Как они будут вкатываться в асушники я даже представить не могу.
>Лол, ДЭМ с ПС Залупенская сел такой блять надрочил ПЛК и языки программирования и вкатился в АСУ.
Причем тут ДЭМ, инженер по профилю электроснабжение после ВУЗика, а хуле нет то, изучил софт, вложился в курсы siemens и работаешь, я не говорю что сразу, тут анон был, который вообще с энергетика в АСУ вкатился, потом вообще электромехаником судовым стал.

Ответы604880

360 12 мая, 11:29 360 1604880

>>1604515
Да после вузика можно хоть в погромисты идти. Надрочил джаву и вперёд. Среднестатистический выпускник после вуза нихуя не знает. Так что похуй что учить.

361 14 мая, 08:05 361 1606791

>>1604481
В сети можешь попробовать. По крайней мере у нас и вообще без диплома брали. Трустори.

Большая крыса сегодня попалась на шинах. 362 14 мая, 10:47 362 1606914

260 Кб, 337x60060 Кб, 689x51353 Кб, 690x5211,8 Мб, mp4,
352x640, 0:23

https://mosregtoday.ru/sec/devushka-sgorela-na-transformatornoy-budke-delaya-selfi-v-pavlovskom-posade/

Ответы606952

363 14 мая, 11:10 363 1606952

>>1606914
Совсем со своими селфи ебанулись уже. Она еще и стримила, небось.

Ответы607080

364 14 мая, 13:17 364 1607080

>>1606952
Анон, на сколько первичка у трансформатора этого?

Ответы607107

365 14 мая, 13:33 365 1607107

>>1607080
Похоже на 10кВ

Ответы607135

366 14 мая, 14:00 366 1607135

>>1607107
Или 6 кВ.

367 15 мая, 19:57 367 1608510

>>1597485
>у меня Флюк 87
Пиздец эти флюки говно из жопы. Для кого сделаны, не понятно. Стоят овердохуя, но миллиамперы ими хуй померяешь, блядь. Любой мультик китайский за копейки меряет, а флюк не может такие маленькие токи измерять, пиздец

Ответы608694

368 15 мая, 23:35 368 1608694

>>1608510
>Для кого сделаны, не понятно.
>но миллиамперы ими хуй померяешь
Явно не для такого как ты, пользуйся китайским отребьем, мой 87 без 5 ки , старый с зеленью все обмеряет отлично, щупы родные и хоть бы хуй им . Какие и с чего ты миллиамперы намерять собрался асуБлядок? С датчиков? Так если ты дебил, то с этим ничего не поделаешь

Ответы609010

369 16 мая, 08:57 369 1608847

>>1546561 (OP)
Господа элеткрики, я знаю, что вам приходится или приходилось хоть раз распутывать и протягивать кабель на 200 метров и более, так вот вопрос, как вы его скручиваете в одно большое кольцо аккуратным образом? Ведь он же тяжелый, да и изъеб же это такой скрутить так, чтобы он не запутался

Ответы608913609013

370 16 мая, 09:58 370 1608913

>>1608847
Какой кабель то, лол? 5х95 мм2

Ответы608917

371 16 мая, 10:00 371 1608917

>>1608913
да

372 16 мая, 11:16 372 1609010

>>1608694
>Какие и с чего ты миллиамперы намерять собрался асуБлядок? С датчиков?
Да, 4-20 хочу померять, тебе то чего? Хули это дерьмо не меряет? В чем вообще проблема запилить измерение маленьких токов? Это же дебилизм ебаный, частотомер есть. всякого говнамер есть, а вот миллиамперы - хуй на палочке.

Ответы609164609169

373 16 мая, 11:18 373 1609013

>>1608847
>Ведь он же тяжелый, да и изъеб же это такой скрутить так, чтобы он не запутался
Смотри. Скручиваешь первое кольцо руками, в том месте, где у тебя конец кабеля упирается сам в себя этот конец вокруг кабеля пару раз обмотай, чтобы не раскручивался. Далее кладешь это кольцо на пол и начинаешь следующие кольца вокруг него хуячить. Все. Может первый раз тяжело, потом на опыте уже без проблем сматывается.

Ответы609094

374 16 мая, 12:32 374 1609094

>>1609013
А я крч приподнял его, закинул на плечо и начал хуярить кольца на весу как еблан, с меня инженеры гиенным хохотам заорали, прощшло 2 дня, а я до сих прокручиваю эту ситуацию у себя в голове, успокоиться не могу, анон

Ответы609110609158

375 16 мая, 12:51 375 1609110

35 Кб, 388x532322 Кб, 1920x1080666 Кб, 889x72621 Кб, 400x300

>>1609094
>А я крч приподнял его, закинул на плечо и начал хуярить кольца на весу как еблан

376 16 мая, 13:45 376 1609158

>>1609094
Проорал. Лол. А если бы это и правда было 200 метров 5x95?

Ответы609197

377 16 мая, 13:47 377 1609164

>>1609010
> а вот миллиамперы
Калибратор токовой петли купи и не еби мозг, на флюк бабок не хватит, возьми ОВЕН РЗУ-420, это если ты АСУшник и реально заинтересован в датчиках , заодно и сможешь задавать сигнал 4-20.

Ответы609313

378 16 мая, 13:50 378 1609169

>>1609010
>всякого говнамер есть
Ну и в моем 87 м, он ещё старый, есть недостаток, это диапазон замера емкости конденсаторов , это пожалуй единственная к нему предъява, но ему и лет ебанись. А китайские ну их нахуй, щупы ломаются, особенно если на холоде что то промерить нужно. Я и разбирал и свои и китайскую парашу, там даже по плате видно качество, на сколько амеры ахуенно сделали

Ответы609313

379 16 мая, 14:13 379 1609197

>>1609158
Так это они и были, но я потом сообразил и в итоге на землю положил и начал уже кольца хуярить, там один хуй в две-три намотки получилось, закинул их на два плеча и пошел, пиздец чуть спину не сорвал, бля, перед инженером главным стыдно, я потом конеш исправился, но все же

Ответы609440

380 16 мая, 15:38 380 1609313

>>1609164
>Калибратор токовой петли купи и не еби мозг
Еще, блядь, чо мне купить? Таскать с собой по двадцать приборов. Может проще признать, говнофлюк это убожество?
>>1609169
>Я и разбирал и свои и китайскую парашу, там даже по плате видно качество, на сколько амеры ахуенно сделали
Хули мне толку с их платы, если она базовую функцию выполнить не в состоянии? Всякую редкую хуйню меряет главное.
Основное, что должен уметь мультик нормального человека это
-Вольты/милливольты
-Амперы/миллиамперы
-Сопротивление/прозвонка
Все остальное - это уже прибамбасы. По аналогии с часами, базовая функция - показ времени. Все остальные будильники, хронометры, часовые пояса (второй циферблат) и прочее это уже навороты.
Так вот, как - стоящий хороших денег - флюк, не умеет выполнять базовые функции мультика, я не знаю. Это как часы хвалить, которые собраны заебись, выглядят пиздато, прослужат долго, но без минутной стрелки.

Ответы609375609383

381 16 мая, 16:02 381 1609375

>>1609313
>Все остальное - это уже прибамбасы
>Таскать с собой по двадцать приборов.
Ты сам себе противоречишь, да и допустим тот же генератор сигналов ты в такую коробочку хуй уместишь , если в электронику серьёзно, да и калибратор это вообще для других целей, если ты АСУШник допустим
>-Вольты/милливольты
>-Амперы/миллиамперы
>-Сопротивление/прозвонка
Всё это там есть, к тому же частотомер и измерение емкости, True RMS. Мне как электромеханику всё это необходимо. К тому же, есть ёба, для измерения ахуевших токов с клещами типа i200, которые коннектятся к мультиметру, у китае говна этого нет. Волоконно оптический измеритель FOm.Но ты пользуйся говном, в котором нет нихуя .

Ответы609421

382 16 мая, 16:04 382 1609383

>>1609313
> не умеет выполнять базовые функции мультика
Это ты нихуя не умеешь, походу о флюке слышал поверхностно и в руках не держал, какой то слесарь походу с гомном за 300 сотки, который при падении ахуевает и крякает

1,5 Мб, 1817x3233
383 16 мая, 16:29 383 1609421

>>1609375
>Ты сам себе противоречишь
Это ты себе противоречишь. Я перечислил, что должен уметь базовый мультик.
>то ты нихуя не умеешь, походу о флюке слышал поверхностно и в руках не держал
Смотри на пик и извиняйся, бестолочь. Гомно за 3 сотки померяет 5,5 мА без проблем, а твой невъебенный флюк обосрется.

Ответы609450609550

384 16 мая, 16:41 384 1609440

>>1609197
Алсо, пиздец до сих стыдно, как забыть эту ситуацию?

Ответы609449609505

385 16 мая, 16:46 385 1609449

>>1609440
Сходи к психологу.

386 16 мая, 16:46 386 1609450

>>1609421
Так ты купи флюк которые могет в мА. Че тупишь то. Купил базовую модель и хочет что бы ему блять всевозможные плюшки уже включили.

Ответы609467

387 16 мая, 16:59 387 1609467

>>1609450
>Купил базовую модель и хочет что бы ему блять всевозможные плюшки уже включили.
>Так ты купи флюк которые могет в мА
У тебя крыша давно течет? Мочь в мА это, блядь, базовая функция, которую должна уметь любая модель.

Ответы609490

388 16 мая, 17:08 388 1609490

>>1609467
Ты скозал?
Обычному электрику нахуй не упали эти мА. Раз.
Мерить ток лучше клещами, безопаснее. Два.
Редко когда встречается такой диапазон. Три.
На флюках под мА делается отдельный вход. Затраты опять. Четыре.
Нормальный асушник уже давно себе приобрел прибор для петли 4-20мА. Пять
Обоссал тебе ебало. Шесть.

Ответы609509609554

389 16 мая, 17:11 389 1609505

>>1609440
Ну ты же не вечно с ними работать будешь, больше никому не рассказывай

Ответы609615

390 16 мая, 17:15 390 1609509

>>1609490
>Обычному электрику нахуй не упали эти мА
Обычному электрику кроме аркашки вообще нахуй ничего не упало, если ты, конечно, знаешь что это, маня.
>Мерить ток лучше клещами, безопаснее.
Разговор про мА, какие клещи, ты ебанутый?
>Редко когда встречается такой диапазон.
4-20 мА редко встречается? Ты ебанутый?
>На флюках под мА делается отдельный вход. Затраты опять.
А у китайцев не делается и затрат нет, им аллах вход отдельный припаивает, ага?
>Нормальный асушник уже давно себе приобрел прибор для петли 4-20мА.
Нет, нормальный асушник, возьмет нормальный мультик и будет им измерять все, что нужно.
>Обоссал тебе ебало
иди монитор протирай, чертополох ебаный

Ответы609557

391 16 мая, 18:11 391 1609550

>>1609421
>Смотри на пик и извиняйся, бестолочь. Гомно за 3 сотки померяет 5,5 мА без проблем, а твой невъебенный флюк обосрется.
Ты ебанутый? на пик тестер флюк и что дальше? Давай сравнительный анализ хуеплёт. Да и у меня 87 й , а не на пик, да и этот за нехуй замерит. Откуда вас рукожопов только берут

Ответы609555

392 16 мая, 18:13 392 1609554

>>1609490
>приобрел прибор для петли 4-20мА.
Я ему об этом и толкую , даже марку привел. У Флюка нормального клещи идут в комплекте типа i200 , но асублядку бесполезно что то доказывать

393 16 мая, 18:14 393 1609555

>>1609550
>Да и у меня 87 й , а не на пик, да и этот за нехуй замерит.
Дитятко похоже в разрядах не разбирается. Давай, расскажи мне, как ты померяешь флюком с пика 5,5 мА. Давай, не стесняйся, можешь даже в паинте нарисовать, где ты эти заветные 5,5 мА увидишь, имбецил.

Ответы609559

394 16 мая, 18:14 394 1609557

>>1609509
>возьмет нормальный мультик и будет им измерять все
Слушай, нормальный АСУшник, давай покажи мультиметр с генератором 4-20 мА, чтоб и емкость можно было на нем померить и частоту .

Ответы609562

395 16 мая, 18:15 395 1609559

>>1609555
> Давай, расскажи мне, как ты померяешь флюком с пика 5,5 мА
Дал тебе за щеку, сначала ты показывай, потом нассу на твой еблет бестолковый

Ответы609564

396 16 мая, 18:16 396 1609562

>>1609557
>давай покажи мультиметр с генератором 4-20 мА, чтоб и емкость можно было на нем померить и частоту
Я уже писал выше, что должен мерить в базовом варианте мультиметр. Зачем ты меня тралируешь?

397 16 мая, 18:17 397 1609564

>>1609559
>сначала ты показывай
Что тебе показать? Что им НЕЛЬЗЯ намерить 5,5? Ты тупой? Чайник Рассела, мать твою, засранец.

Ответы609571

398 16 мая, 18:24 398 1609571

>>1609564
>что должен мерить в базовом варианте мультиметр
Нассал на дегенерата
https://youtu.be/uDHyj8x1PwY

Ответы609583

399 16 мая, 18:35 399 1609583

>>1609571
Ты, блядь, поехавший или куда? На твоем видосе это задание 4-20 - выход, имбецил, а не измерение. Я тебе пик дал, погляди на него, это мой флюк и им ты не измеришь 5,5 мА, хоть усрись, дебилоид.

Ответы609591

400 16 мая, 18:39 400 1609591

>>1609583
>На твоем видосе это задание 4-20 - выход, имбецил, а не измерение
обсос, ты прикалываешься или даже не можешь в видео?
>мой флюк и им ты не измеришь 5,5 мА
Засунь себе его в жопу, на видео флюком промеряется отлично 4-20, один задает-слева, который справа замеряет, глаза разуй обезьяна блядь тупая

Ответы609595

1,5 Мб, 1817x3233
401 16 мая, 18:43 401 1609595

>>1609591
Смотри на пик, обрыган. Вот это 5 мА на флюке. Теперь показывай, даунидзе, как здесь показать 5,5 мА, а? Табуретка ты, трехногая!

Ответы609604609607609609

402 16 мая, 18:46 402 1609599

Ну че ждите. Несчастный случай без смертельного исхода. Электромонтер ОВБ попал под 6кВ. Перед любыми действиями убеждайтесь во всех мерах безопасности, проверяйте приводы коммутационных аппаратов, убеждайтесь в видимых разрывах тысячу раз, проверяйте отсутствие напряжения для себя же. Перед тем, как сделать телодвижение, для своей же безопасности, в очередной раз проверяйте все ли отключено и тыкайте указателем во все железяки что перед вами. Ваши жизнь и здоровье бесценны. Лучше делать хуёво и медленно, но быть целым.

Ответы609666

734 Кб, 1215x2160
403 16 мая, 18:48 403 1609604

>>1609595
говно убогое, смотри пик, уебень пиздоголовый

Ответы609670

706 Кб, 1215x2160
404 16 мая, 18:48 404 1609607

>>1609595
смотри соска. Старый 87 й.

Ответы609670

405 16 мая, 18:52 405 1609609

>>1609595
Ты ж блядь смотри под какой функционал берёшь, так можно и отвертку индикаторную воткнуть и орать хули не показывается

Ответы609670

406 16 мая, 18:57 406 1609615

>>1609505
Да ладно, в пизду из-за этой хуйни париться, жизнь слишком коротка, чтобы из кабеля мозг себе ебать

407 16 мая, 18:59 407 1609616

>>1546561 (OP)
Электрики, поясните мне за вольты, амперы, мегаамперы и т.д,
какой у них там порядок, всякие киловольты, знаю, что только в розетке бывает 220в и 380в, расскажите за это поподробнее и адекватно, только не обоссывайте я нуфак

Ответы609621609675

408 16 мая, 19:01 408 1609621

>>1609616
> поясните мне за вольты, амперы, мегаамперы и т.д,
>какой у них там порядок, всякие киловольты, знаю, что только в розетке бывает 220в и 380в, расскажите за это поподробнее и адекватно
АСУблядок,тебе не заебало тролить ? Выше по тестеру мозги выебал, теперь решил с вольтами и амперами хуйней пострадать?

Ответы609627

409 16 мая, 19:07 409 1609627

>>1609621
Я не тот анон..

410 16 мая, 19:30 410 1609654

Какой асушник не зайдет, так дебил редкостный оказывается. Жуть.

Ответы609657609675

411 16 мая, 19:32 411 1609657

>>1609654
>так дебил редкостный оказывается
Сам в шоке, ещё и палятся. Энергетики на порядок грамотнее специалисты, да и ошибок энергетика не прощает

412 16 мая, 19:39 412 1609666

>>1609599
Чо за высер тбэшника ебаного?

Ответы609694

413 16 мая, 19:43 413 1609670

>>1609604
>>1609607
>>1609609
Вы три дегенерата или дегенерата? Вы мне еще осциллограф приволоките флюковский и орите, что все охуенчик. С чего разговор начался вообще, мудачье? С того, что я сказал, что у меня флюк не показывает доли миллиамперов, тогда как любой китайский показывает. Потом начались разговоры про мои кривые руки. Я вам показал фото и попросил показать, как на нем поглядеть доли. Мне опять сказали про руки кривые, я еще раз показал картинку. Начались типичные виляния жопой, а вот у меня показывает. Да мне похуй чо там у тебя, у меня то не показывает на флюке.
Я не выбирал, пришел на работу, дали флюк этот новый. Я его открыл, в руках покрутил, поглядел. А чо говорю, как мне 4-20 измерять, ну, вот у нас так, берут именно такой флюк. Я уточнил, нахуя? Ответа не получил.

Ответы609676

414 16 мая, 19:46 414 1609675

>>1609654
Но ведь это вы обосрались с мультиметром. Еще и нуфага зачем то оскорблять кинулись, как собаки бешеные. А еще я помню, как вы всем трендом в штаны себе напрудили, когда оказалось, что никто тут своими словами рассказать, что такое фаза не может. Один только рассказал, но не что такое фаза, а какая она бывает, лол.
>>1609616
>Электрики, поясните мне за вольты, амперы, мегаамперы и т.д,
Чо тебе поянить надо? Амперы меряются последовательно (в разрыв), а вольты параллельно, так понятно?

Ответы609680

415 16 мая, 19:48 415 1609676

>>1609670
> Вы мне еще осциллограф
Хуйло, речь изначально шла о 87 флюке, хули ты сракой виляешь своей
>Пиздец, мне то нахуя пишешь, у меня Флюк 87
Тебе скинули пик что он может, это нормальный мультиметр для профессионалов. Скину пик с осциллографом, вообще прихуеешь, тоже флюк кстати, но речь не об этом.

416 16 мая, 19:51 416 1609680

>>1609675
а тот что ты скинул так это другая ебала, там уже бренд , но реально и лучше его возьму, чем дрочилово китайское, а уважающий себя спец по автоматике калибратор покупает , но ты очевидно не из таких, а глиномес на швейной фабрике

Ответы609684

417 16 мая, 19:54 417 1609684

>>1609680
> а уважающий себя спец по автоматике калибратор покупает
Зачем? Просто, чтобы был?

Ответы609686

418 16 мая, 19:56 418 1609686

>>1609684
>Зачем? Просто, чтобы был?
Например сигнал иммитировать 4-20 ма

Ответы609690

419 16 мая, 20:01 419 1609690

>>1609686
Берешь переменное сопротивление, втыкаешь в цепь последовательно, крутишь, мА меняются, чо тебе еще надо? Так ли часто вообще эта имитация нужна? Для проверки каналов на индивидуальных испытаниях, да. А еще когда?

Ответы609700609725

420 16 мая, 20:03 420 1609694

>>1609666
Выслушивая чувака с черным лицом без бровей, волос, светлыми полосками от губ, отслаивающейся кожей с рук, груди, спины, и запекшимся на теле пеплом от "костюма от термического воздействия электрической дуги летнего", о том, что все нормально можно дальше ехать ликвидировать аварию "нам еще кабель нужно с другой стороны прозвонить, я нормально", я уверовал.

421 16 мая, 20:06 421 1609700

>>1609690
Ты пассивный и активный входы различаешь? Походу ты и автоматику то никогда не настраивал толком, раз такую хуйню пишешь .

Ответы609712

422 16 мая, 20:14 422 1609712

>>1609700
А у тебя что, где то было написано про активный или пассивный вход? Или ты тут сам с собой разговариваешь?

Ответы609742

423 16 мая, 20:17 423 1609725

>>1609690
Не одупляю о чем речь, но 4-20 мА - это плавающая земля. Честно говоря не знаю как переменное сопротивление врубать в сеть 6-10кВ - это видимо поебень размером с лабораторию, помимо которой нужна вторая бригада наладчиков.

Ответы609738

424 16 мая, 20:20 424 1609738

>>1609725
>Не одупляю о чем речь
Оно и видно, такую поебень пишешь

425 16 мая, 20:21 425 1609742

>>1609712
>А у тебя что, где то было написано про активный или пассивный вход?
КОроче пиздуй в дупел, ты заебал тупить, начиная от мультиметра и заканчивая наладкой автоматики. Это из серии " говнокод в плк , а что там дальше не ебу в душе" это твой потолок в работе, не суйся в датчики и электричество вообще

Ответы609776

426 16 мая, 20:38 426 1609776

>>1609742
Вы поглядите на эту образину, ее же в клетке держать нужно. Сначала спорит, потом понимает, что обосрался, начинает жопой вилять, когда и это не помогает, то начинает вообще выдумывать какие то условия, блядь.
Ты думаешь, я не знаю, чем активный вход от пассивного отличается, фуфел ты? Активный сам выдает ток, который изменяет датчик, а на пассивный ток поступает с отдельного БП через датчик, минус только общий. Дальше то чо? Суть то одна, датчик изменяет ток в цепи. Напряжение у тебя неизменное, меняешь сопротивление, вместо датчика резистором переменного сопротивления, можешь из ручки громкости выдрать и все, меняется сопротивление, меняется и ток. Так что обтекай давай, манюша

Ответы609806609809609848

427 16 мая, 20:47 427 1609794

Тесть

428 16 мая, 20:53 428 1609806

>>1609776
>Ты думаешь, я не знаю, чем активный вход от пассивного отличается, фуфел ты? Активный сам выдает ток, который изменяет датчик, а на пассивный ток поступает с отдельного БП через датчик, минус только общий. Дальше то чо?
Порвался. несите другого, пиздец ослище, где таких только берут. Как можно так жидко обсираться в каждом посту

Ответы609810

429 16 мая, 20:54 429 1609809

>>1609776
Ишак, ты под каждый датчик потенциометр будешь подбирать? Тебе про источник сигнала говорят, ты разницу вообще чувствуешь обсос?

Ответы609813

430 16 мая, 20:55 430 1609810

>>1609806
Ты либо говори где я не прав, либо пиздуй сосать писю, те делать привычную тебе работу

431 16 мая, 20:57 431 1609813

>>1609809
Дебил, а мне что, каждый датчик нужно имитировать? Мы на индивидуальных испытаниях или чо? Когда тебе последний раз надо было имитировать 4-20 не в рамках проверки каналов?

Ответы609833609836609838

432 16 мая, 21:11 432 1609833

>>1609813
> а мне что, каждый датчик нужно имитировать?
Уёбок, ты к каждому датчику сопротивление подбирать будешь? Датчиков несколько сотен и ты уже прихуеешь, олигофрен

Ответы609842

433 16 мая, 21:13 433 1609836

>>1609813
> Когда тебе последний раз надо было имитировать 4-20 не в рамках проверки каналов?
Постоянно нужно и заебался подавать уже в заявках на нормальный прибор, так как такие же как и ты дегенераты сидят в конторе, датчики давления наебываются часто или пиздят и хуй ты что там сделаешь без калибратора.

Ответы609842

434 16 мая, 21:14 434 1609838

>>1609813
> проверки каналов
проверил каналы твоей мамки

435 16 мая, 21:17 435 1609842

>>1609833
> ты к каждому датчику сопротивление подбирать будешь?
Зачем мне это вообще делать, олигофрен ты этакий? Для чего, блядь?
>>1609836
Зачем тебе нужно имитировать датчики? Опиши задачу, я не тралю тебя, просто рил интересно. На кой хуй это нужно?

Ответы609844

436 16 мая, 21:20 436 1609843

>>1604242
Дак я и есть электроприводчик. В маге только перестали привода давать, а так всю теорию разжевали
спасибо за ответы, наверное, все же начну вкатывать в АСУ, а там через год вкатывания и форумов пойму кем хочу работать

Ответы609845

437 16 мая, 21:21 437 1609844

>>1609842
>Зачем тебе нужно имитировать датчики?
Пиздит датчик давления, твои действия ?

Ответы609854

438 16 мая, 21:22 438 1609845

>>1609843
>В маге
Это что за ёба?

439 16 мая, 21:25 439 1609848

>>1609776
>Ты думаешь, я не знаю, чем активный вход от пассивного отличается
>Берешь переменное сопротивление, втыкаешь в цепь последовательно
особенно с пассивным входом

440 16 мая, 21:29 440 1609854

>>1609844
>Пиздит датчик давления, твои действия ?
Подключаюсь к контроллеру и форсирую вход на нужное значение, а ты что думал? Я чо долбоеб, бегать провода откручивать и подключаться калибратором?

Ответы609855609858

441 16 мая, 21:32 441 1609855

>>1609854
>Подключаюсь к контроллеру и форсирую вход на нужное значение
чем форсируешь, очком своей мамаши?
> Я чо долбоеб, бегать провода откручивать и подключаться калибратором?
нет, ты долбаеб что этого не сделаешь т.к асублядок, КИПовцы на голову выше вас

Ответы609860

442 16 мая, 21:32 442 1609858

>>1609854
> Я чо долбоеб
это я ещё по давлению тебе калибратор не накидал, если ты в токовую петлю даже не можешь

Ответы609861

443 16 мая, 21:37 443 1609860

>>1609855
>чем форсируешь, очком своей мамаши?
Ох уж, эти мне упертые эксплуатанционщики. Две кнопки надо нажать, чтобы вход зафорсировать. Потом еще одну, чтобы форс снять. Это проще, если ты не знал, чем носиться с горелой жопой и имитировать датчики. Вот купили тебе калибратор и чего? Сломался у тебя датчик, ты бежишь калибратором задавать, задал, сломался в этот момент второй и все, ты сосешь бибу со своим калибратором, потому что он один, а датчиков у тебя вылетевших джва и они в разных шкафах.
>ты долбаеб что этого не сделаешь т.к асублядок, КИПовцы на голову выше вас
Полегче, мальчик, я 5 лет работал электриком простым на заводе, потом АСУшником еще 4 года, затем 5 лет программировал контроллеры и скады писал. Поэтому если тебе говорят, что зафорсировать вход проще, то это проще, потому что у меня опыт есть и киповский, и асушный, и программисткий.

Ответы609866609871

444 16 мая, 21:39 444 1609861

>>1609858
В смысле, не можешь? Ты дурак? Чо там не мочь? Плюс с БП на датчик, с датчика на вход модуля, минус с БП на общий минус модуля. Хули там, америку открыл, поглядите на него.

445 16 мая, 21:42 445 1609866

>>1609860
> потому что у меня опыт есть и киповский
тебе самому не смешно лялька? Это ещё больший зашквар чем я думал >>1609860
>ты бежишь калибратором задавать
Дизельный двигатель, все параметры на скаде в рабочем и не рабочем состоянии дизеля, т.е. датчики и так и так показывают, могу сделать иммитацию любого, нахуй мне что то там форсировать?Надо проверить защиту по превышению оборотов , как ты форсируешь дятел? Ты думаешь в каждый контроллер тебе дадут интерфейс и пихать свой нос в чужую ёбу? Наивный чукотский юноша

Ответы609877

446 16 мая, 21:43 446 1609869

1609861
> Плюс с БП на датчик, с датчика на вход модуля, минус с БП на общий минус модуля
Что ты несёшь? Мне самому стыдно уже за тебя

Ответы609888

447 16 мая, 21:45 447 1609871

>>1609860
> потому что он один, а датчиков у тебя вылетевших джва и они в разных шкафах.
они в разных шкафах и на один вход контроллера, браво

Ответы609892

448 16 мая, 21:54 448 1609877

>>1609866
>Дизельный двигатель, все параметры на скаде в рабочем и не рабочем состоянии дизеля, т.е. датчики и так и так показывают, могу сделать иммитацию любого
Это если тебе сделали такое. Где-то делают, где-то нет, хули ты тут разъвыебывался? Может он сделать. Ты можешь сделать, только что тебе разрешили и больше нихуя, как обезъянку, которую научили кнопку нажимать, чтобы банан упал.
>Надо проверить защиту по превышению оборотов , как ты форсируешь дятел?
Давай начнем с того, что защиты проверяются на автономных и функциональных испытаниях. Вот так ни с хуя собачьего никто защиты проверять не побежит. Если мне нужно будет вдруг проверить, то я так же точно подключусь к контроллеру и зафорсирую, нужный вход и погляжу, сработала защита или нет. При этом мне не надо никакой интерфейс в скаде для этого, понимаешь? Я сам, блядь, эти скады пишу. Ты понимаешь, что скада это одно, а контроллер это совсем другое? Я без всякой скады к контроллеру подключусь со своего ноута и зафорсирую что мне надо, ясно тебе, наивный чукотский юноша?

Ответы609890609908

20 Кб, 447x378
449 16 мая, 21:58 449 1609888

>>1609869
>Что ты несёшь? Мне самому стыдно уже за тебя
Тебе стыдно, потому что ты тупой, блядь. Смотри на пик, это пассив, как и ты, а теперь пшелнах

Ответы609895

450 16 мая, 21:59 450 1609890

>>1609877
>Давай начнем с того, что защиты проверяются на автономных и функциональных испытаниях. Вот так ни с хуя собачьего никто защиты проверять не побежит.
давай начнем с того что положено проверять защиты и если она в нужный момент не сработает, то предприятие охуеет от убытков
>Это если тебе сделали такое. Где-то делают, где-то нет, хули ты тут разъвыебывался? Может он сделать.
Это один из примеров, где эта ёба может съэкономить уйму времени и сил. Представь дизель генератор и хуеву гору шкафов и контроллеров до скады, ты заебешься по схемам ползать и искать что к чему, а с калибратором хуяк подкинул и проверил цепь, на скаде посмотрел что выдает>>1609877
> Я без всякой скады к контроллеру подключусь
Я посмотрел бы как ты это сделал, допустим от Вяртсиле к контроллеру, ещё б интерфейс сразу за пару штук евро сообразил

Ответы609915

451 16 мая, 21:59 451 1609892

>>1609871
>они в разных шкафах и на один вход контроллера
Ты долбоеб? Где я такое написал? Я и пишу, что датчики в разных шкафах, на разных модулях, а калибратор только один, ты жопой читаешь?

452 16 мая, 22:00 452 1609895

>>1609888
Питание какой будешь втыкать? Датчик хуй знает где, контроллер хуй знает где, но тут ты резко подобрал питание оперативно и провода впихал туда куда нужно, не дохуяли ебалы, мальчик?

Ответы609920

453 16 мая, 22:05 453 1609908

>>1609877
> Я сам, блядь, эти скады пишу.
так с этого и начинай, что ты тупо пишешь под это говно, а не занимаешь поиском неисправностей и эксплуатацией, понятное дело тебе это нахуй не нужно, не понятно тогда какого хуя на говно исходишь здесь, начиная с тестера и заканчивая калибраторами

Ответы609921

454 16 мая, 22:08 454 1609915

>>1609890
>давай начнем с того что положено проверять защиты
Кем положено? Как часто проверяют защиты у вас? Как именно это происходит? Вот прямо в программе все отслеживают? Или просто датчик выдергивают и если насос встал, то заебись?
>и если она в нужный момент не сработает
Ути, блядь. А теперь объясни мне, если после функциональных испытаний никто в программе ничего не менял, то почему защита может не сработать? Ты понимаешь вообще, как это работает или реально только на скаду свою глядеть можешь и кнопочку нажимать, которая датчик имитирует?
>Представь дизель генератор и хуеву гору шкафов и контроллеров до скады, ты заебешься по схемам ползать и искать что к чему, а с калибратором хуяк подкинул и проверил цепь, на скаде посмотрел что выдает
Представил. Только не понимаю, на хуй мне с калибратором носиться, когда я могу просто зафорсировать вход контроллера и тут же посмотреть на скаде. Ты не думаешь, что это проще, чем бегать по аппаратной и искать где там в каком шкафу этот вход?
>к контроллеру
Какой там контроллер?

Ответы609926

455 16 мая, 22:10 455 1609920

>>1609895
>Датчик хуй знает где
В поле.
>контроллер хуй знает где
В шкафу
>подобрал питание оперативно
Посмотрел на схеме, с какого БП датчик запитан
>и провода впихал туда куда нужно
Два провода, блядь, ты имбецил?

Ответы609929609935

456 16 мая, 22:12 456 1609921

>>1609908
>что ты тупо пишешь под это говно, а не занимаешь поиском неисправностей и эксплуатацией
Ты жопой читаешь? Я тебе русским языком на оранжевом сайте написал, что я 4 года эксплуатацией занимался, а не вкатился с универа кнопочки на скадах рисовать.

457 16 мая, 22:16 457 1609926

>>1609915
>Ты не думаешь, что это проще
Дуроеб, ты судно вообще себе представляешь с хуевой горой датчиков и контроллеров?
>Кем положено? Как часто проверяют защиты у вас?
Производителем оборудования ушлёпок
> когда я могу просто зафорсировать вход контроллера
К примеру 2,5 Бар давления, как ты зафорсируешь, давай расскажи. Нет интерфейсов на контроллер дизеля, слушаю твой форс по оборотам без калибратора.
> что я 4 года эксплуатацией занимался
сосанием хуёв ты занимался.

Ответы609944

458 16 мая, 22:18 458 1609929

>>1609920
>В шкафу
искать питание и подбирать, чтоб собрать схемы на активный вход? Ты идиот?

Ответы609946

459 16 мая, 22:22 459 1609935

>>1609920
>Два провода, блядь, ты имбецил?
про погонную емкость долбаебина даже не в курсе

460 16 мая, 22:26 460 1609944

>>1609926
>ты судно вообще себе представляешь с хуевой горой датчиков и контроллеров?
Судно? Которое под кроватью у тебя стоит, паралитик?
А ты производство представляешь себе с хуевой горой датчиков и контроллеров?
>Производителем оборудования
Хуя вас там разводят по полной на какую то лажу, ну надо же как то оправдать штат имбецилов, пусть хоть какую то работу делают, в армии листья приклеивают и траву красят, эти пусть защиты проверяют.
>К примеру 2,5 Бар давления, как ты зафорсируешь, давай расскажи. Нет интерфейсов на контроллер дизеля
А может еще и рук нет? Ты идиот? Может ты меня еще в трюме закроешь, а я как Гуддини должен буду выбраться за две минуты и зафорсировать?

Ответы609959609961

461 16 мая, 22:27 461 1609946

>>1609929
>чтоб собрать схемы на активный вход?
Какую тебе схему на активный вход надо, дурачье?

Ответы609959

462 16 мая, 22:35 462 1609959

>>1609944
>Хуя вас там разводят по полной на какую то лажу
Слышишь хуесос, ты представляешь если судно въебётся в платформу из за крякнутого дизеля?
>>1609944
>А ты производство представляешь себе
Так это и есть производство, 6 процессорных станций с хуевой горой датчиков и контроллеров, скады хуяды диспетчеризация, система динамического позиционирования на контроллерах, в которые тебе хуй кто даст вползти и что то там запилить, к тому же всё скомпановано и ахуеешь ты ползать и что то там замыкать.Да и полностью автономный объект со своей электростанцией, поинтересуйся у асушников с того же ВНИИР, они эти ёбы проектируют, например синхронизацию в автоматическом режиме дизель генераторов
>>1609944
>А может еще и рук нет?
а может и хуя, на вопрос блядота отвечай
>>1609946
>Какую тебе схему на активный вход надо
Никакую , хули с тупорезом разговаривать, который дальше офиса не выходил никуда. Ещё немного и выяснится, что производители калибраторов долбаебы и киповцы которые их покупают, причем за ахуевшие бабки, ведь можно просто потенциометр подобрать, ага

Ответы609977

463 16 мая, 22:37 463 1609961

>>1609944
>Ты идиот?
нет,это ты идиот, как выяснилось

464 16 мая, 22:53 464 1609977

>>1609959
>Слышишь хуесос, ты представляешь если судно въебётся в платформу из за крякнутого дизеля?
Слышишь, хуесос, а с хуяли он крякнет то? Если его программу никто не менял, то она и отработает так, как должна. А от того, что ты датчик выдернешь и такой проверишь защиту нихуя не изменится, от слова совсем, дебил, блядь. Ты же вообще не понимаешь, как это работает, тебе только ходить с чек листами и по бумажке смотреть, куда нажать, где подкрутить, голова нихуя не работает, я ж говорю, обезьяна и есть обезьяна.
>Так это и есть производство, 6 процессорных станций с хуевой горой датчиков и контроллеров
На обычной обоссаной УПСВ в нефтянке по четыре контроллера обычно стоит, а то и больше, дальше чо. Удивил он тут, 6 процессорных станций у него.
>на вопрос блядота отвечай
Если подключиться к контроллеру нет возможности, тогда да, задам с калибратора, просто форсировать проще, чем с калибратором носиться.
>который дальше офиса не выходил никуда.
Ты то, дальше своей баржи выходил куда то? Долбоебушка асис

Ответы609985609987

465 16 мая, 23:02 465 1609985

>>1609977
>А от того, что ты датчик выдернешь и такой проверишь защиту нихуя не изменится, от слова совсем, дебил, блядь
Уёбок, что ты выдергивать собрался, ты совсем ебонатик?
> Ты же вообще не понимаешь
В том то и дело, что ты походу нихуя не понимаешь, твой удел писать говно хуйню для производства какого нибудь лимонада тётя Груша
> чем с калибратором носиться.
линия за сотню метров, как ты проверишь исправность датчика? Ты знаешь сопротивление линии и погонную ёмкость?
>Ты то, дальше своей баржи выходил куда то?
У меня есть всё на барже , начиная от опреснителя на контроллере , FFS на 300 том семёне да частотников на движку в 3,5 МВт, ты ахуеел бы если бы был в курсе что такое современный пароход, но твоё скудоумие не позволяет тебе загуглить и почитать.

Ответы610000

466 16 мая, 23:04 466 1609987

>>1609977
>Если подключиться к контроллеру нет возможности, тогда да, задам с калибратора
Там этих контроллеров хуй знает сколько видов, омроны хуены , на каждый тебе никто не будет интерфейс отдельный высылать и производители тоже не долбоебы, каждый хочет денюжку за свой продукт в т.ч. софт

467 16 мая, 23:19 467 1610000

>>1609985
>что ты выдергивать собрался
Провод с клеммы датчика, чтобы проверить твою защиту в ситуации, если датчик отвалится.
>линия за сотню метров, как ты проверишь исправность датчика? Ты знаешь сопротивление линии и погонную ёмкость?
А ты че, калибратором уже и исправность датчика проверяешь? Ты там дизельного топлива хлебнул что ли? Даун, разговор был про имитацию датчика, а не его проверку.
>ты ахуеел бы если бы был в курсе что такое современный пароход
От чего там охуевать, маня? Это ты там охуеваешь и ходишь раззявив рот, а я четко представляю, что это просто набор входов и выходов, где то их больше, а где то меньше. Так что пшел нах
>Там этих контроллеров хуй знает сколько видов
Самый главный дебилизм, а должен быть один вид, тупица ты этакая, чтобы ты, обслуживающий червь не охуевал от зоопарка контроллеров. А пока вы только и можете, что мычать и смотреть, как бараны на новые ворота, потому что проектируют черви, пишут черви и внедряют черви, для червей.

Ответы610003610005

468 16 мая, 23:27 468 1610003

>>1610000
>Провод с клеммы датчика
Уёба, по превышению оборотов, ты понимаешь разницу хуйлан? Превышение оборотов я тебе чем задам,хуем?
>А ты че, калибратором уже и исправность датчика проверяешь?
А почему нет? Подкинул вместо датчика калибратор-работает, значит датчик, что не понятного?
> Это ты там охуеваешь и ходишь раззявив рот, а я четко представляю
Я уже давно не ахуеваю, а беру и ремонтирую, причем в помощь у меня ахуенные приборы , в том числе и осциллограф ФЛЮК кстати
>А пока вы только и можете, что мычать и смотреть, как бараны на новые ворота, потому что проектируют черви, пишут черви и внедряют черви, для червей.
Только проектанты по зарплате посасывают хуи и если дам заявку будут по удаленке исправлять своё говно в контроллере или скаде, моё дело эксплуатация и за неплохую зарплату к тому же.
>охуеваешь
Манюнь, ты шкаф частотника в своей жизни видел на 3,5 МВт?

Ответы610006

469 16 мая, 23:29 469 1610005

>>1610000
> обслуживающий червь не охуевал от зоопарка контроллеров.
о том и речь , контроллеров дохуя и датчиков, поэтому чтоб не ахуевал и придумали для белого человека калибраторы , это такие телевизионные мастеры как ты привыкли изобретать велосипед, пока входа не позжигают на модуле к хуям

Ответы610007

470 16 мая, 23:33 470 1610006

>>1610003
>Превышение оборотов я тебе чем задам,хуем?
Идиот, блядь, это 4-20 мА, вот ими и задавай, кретин.
>Подкинул вместо датчика калибратор-работает, значит датчик, что не понятного?
А еще кто может быть? В 99,99999% случаев это датчик, так что мозг не еби со своим калибратором, а беги менять уже.
>а беру и ремонтирую
Датчики меняешь? ремонтник хуев
>ты шкаф частотника в своей жизни видел на 3,5 МВт?
И чего в нем такого невероятного?

Ответы610026610029

471 16 мая, 23:35 471 1610007

>>1610005
>пока входа не позжигают на модуле к хуям
Так это ты выбрав неверные параметры вход можешь сжечь, дебил, форс это чисто программная фича, тут ничего не сожгется при всем желании, еще раз подтвердил, что нихуя ты в этом и не понимаешь.

472 17 мая, 00:04 472 1610026

>>1610006
>Идиот, блядь, это 4-20 мА, вот ими и задавай
Пиздец, ты понимаешь как тебя идиотину подловили на пиздеже, ты вообще нихуя не соображаешь что несёшь
>В 99,99999%
А хули не кабель конченный ? А пиздит датчик, как проверишь?
>Датчики меняешь?
Ты его найди сначала, горит один диод ошибка speed error, датчика четыре в разных местах, твои действия?
>форс это чисто программная фича
ты еблантий, я тебе уже описал ситуацию, нет у тебя интерфейса, гора контроллеров и никто не будет тебе под каждый контроллер присылать PC/PG интерфейсы и прочие приблуды т.е. можешь мак бук под подушку себе засунуть или в задницу
>Так это ты выбрав неверные параметры
Не заебёшься к каждой дрочи подбирать параметры, у тебя на судне Чип и Дип что ли с источниками питания и резисторами, говна въебал что ли?

Ответы610037

473 17 мая, 00:09 473 1610029

>>1610006
>И чего в нем такого невероятного?
то что ты даже техники серьёзной не видел, это тебе не линия по производству шоколадок

474 17 мая, 00:21 474 1610037

>>1610026
>подловили на пиздеже
Иди детей в садике на пиздеже лови, овощ
>А хули не кабель конченный ? А пиздит датчик, как проверишь?
Ты, мурло ебаное, если ты кабель наебнешь, то у тебя вообще миллиампер не будет, даун. А если наджабишь, то там тоже пиздец, не все гладко будет и сразу заметно. Поэтому и ставят в программе, что если ниже 3,8 мА, то это обрыв датчика.
>Ты его найди сначала, горит один диод ошибка speed error, датчика четыре в разных местах, твои действия?
Пишу программу для людей, которая выводит сообщение о том, какой именно из четырех датчиков сдох. Но для тебя, червя, и так сойдет видимо
>то что ты даже техники серьёзной не видел, это тебе не линия по производству шоколадок
Ты, тупой еблантий, реально дальше своего корыта и не вылезал. Да везде все одинаковое. В твоем шкафу тоже контроллер с модулями стоит.

Ответы610063

475 17 мая, 01:04 475 1610063

>>1610037
>Иди детей в садике на пиздеже лови
хуеплет, ты понимаешь как датчик оборотов работает вообще? Как сука можно не заметить такого подвоха, пиздец даун
>Поэтому и ставят в программе
Ставят тебе за щеку, если не ниже 3.8, твои действия гидросвинья?
>Пишу программу для людей, которая выводит сообщение о том, какой именно из четырех датчиков сдох. Но для тебя, червя, и так сойдет видимо
Обсос , программу писали асушники компании Вяртсиле, что для меня сойдет если это от производителя хуита, мне дизель свой припереть или контроллер свой установить? Ко мне какие претензии, я тебе говорю как по факту бывает и проектировали твои же коллеги АСУшники
> Да везде все одинаковое.
Где одинаковое уёбок? Давай на берегу найди мне розетку без нейтрали с двумя фазами, дохуя у него одинаковое. ASC800 давай частотник с водянным охлаждением на берегу

Ответы610065

476 17 мая, 01:18 476 1610065

>>1610063
> ты понимаешь как датчик оборотов работает вообще?
Например, вот так http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=38015&t=37995
>если не ниже 3.8
И при этом оборван кабель?
>программу писали асушники компании Вяртсиле, что для меня сойдет если это от производителя хуита, мне дизель свой припереть или контроллер свой установить?
Ты же до этого пиздел, что тебе все по щелчку пальцев все переписывают удаленно, хм...не переделывают, ага?
>я тебе говорю как по факту бывает
А на автономках/функционалках тоже никому в голову не пришло, что не логично, датчика четыре, а сообщение об аварии одно. Найс принимали.
>Где одинаковое уёбок?
Заебал, пиздуешь в нефтянку, открываешь шкаф на частотник в десять киловольт, смотришь. Затем идешь на свое корыто, открываешь там и тоже смотришь. Потом думаешь и ищешь какие то отличия.
>Давай на берегу найди мне розетку без нейтрали с двумя фазами
Типо, две дыры в каждой из которых по фазе это чудо?

Ответы610069610071

663 Кб, 1620x2160
477 17 мая, 01:48 477 1610069

>>1610065
>Например, вот так
Мимо , пикрил
>И при этом оборван кабель?
не оборван идиотина
>Ты же до этого пиздел, что тебе все по щелчку пальцев все переписывают удаленно
Там ты хуй что перепишешь, там всю ебу надо менять, просто такая хуйня, сигнал выходит в скаду обобщенный и орет аларм, пиздуешь к дизелю и шкаф автоматики раскрываешь, на контроллере светодиоды горят с ошибками , speed error и один из 4 х датчиков может пиздеть или троить
> открываешь шкаф на частотник в десять киловольт
Давай синхронник с нефтянки на 3,5 МВТ, пример просто, потом пизди
>Типо, две дыры в каждой из которых по фазе это чудо?
Дыра в твоей башке.

Ответы610133610190

478 17 мая, 01:51 478 1610071

>>1610065
>шкаф на частотник в десять киловольт
мощность? Хули ты мне питание вкидываешь, это ни о чем не говорит

11 Кб, 383x810
479 17 мая, 08:14 479 1610133

>>1610069
>Давай синхронник с нефтянки на 3,5 МВТ, пример просто, потом пизди
Опять этот понторез со своего корыта вылез.
Держи однолинейку СД на 22 МВт. VSD у этого СД размером с фуру.

Ответы610140610141610145

480 17 мая, 08:39 480 1610140

>>1610133
>Держи однолинейку СД на 22 МВт.
я не понтуюсь, я хочу от асу блядка увидеть синхронную машину с нефтянки на 3.5МВт

Ответы610142

22 Кб, 717x681
481 17 мая, 08:39 481 1610141

>>1610133
Более наглядный пик.

Ответы610142

482 17 мая, 08:39 482 1610142

>>1610140
Вот же она >>1610141

Ответы610144

483 17 мая, 08:41 483 1610144

>>1610142
давай марку и всю хуйню

Ответы610148

484 17 мая, 08:42 484 1610145

>>1610133
>VSD у этого СД размером с фуру.
в правом верхнем компенсатор реактивной?

Ответы610148

485 17 мая, 08:47 485 1610148

>>1610144
У нас их несколько. GE, ABB.
>>1610145
Там два фильтра гармоник стоят. На 5 и 7 в резонанс настроены.

Ответы610151610153

486 17 мая, 08:49 486 1610151

>>1610148
так марку можешь дать или нет, принадлежность к буровой установке,нефтянке?

Ответы610156

487 17 мая, 08:50 487 1610153

>>1610148
просто сдается мне ты тот же самый АСУблядок, к энергетикам у меня нет вообще никаких вопросом и сам я переучиваюсь на энергетика , а не на АСУшника

Ответы610156

488 17 мая, 08:56 488 1610156

>>1610151
Марку не помню на память. На компе есть только однолинейка.
Газовая промышленность. СД крутит компрессор.
>>1610153
Лол, выдумал и нарисовал однолинейку? Я тот анон, которому ты заливал, что блок на 200 МВт то же самое что и твой судоходный генератор.

Ответы610159610160

489 17 мая, 09:00 489 1610159

>>1610156
> Я тот анон, которому ты заливал, что блок на 200 МВт
Не , тут каюсь, не прав был. Масштабы естественно в большой энергетики ахуевшие

490 17 мая, 09:01 490 1610160

>>1610156
> СД крутит компрессор.
Мне на курсах не верили мол такие двигатели есть в природе, на постоянных магнитах, на такие мощности, мол дорогие магниты

Ответы610161

491 17 мая, 09:05 491 1610161

>>1610160
Постоянные магниты на 24 МВт? Там система возбуждения.

Ответы610170

492 17 мая, 09:12 492 1610170

>>1610161
>Постоянные магниты на 24 МВт?
не анон, не на 24 МВт, на 3.5 МВт

493 17 мая, 09:25 493 1610190

>>1610069
>Там ты хуй что перепишешь, там всю ебу надо менять, просто такая хуйня, сигнал выходит в скаду обобщенный и орет аларм, пиздуешь к дизелю и шкаф автоматики раскрываешь
Долбоеб, там ниче надо менять. Этот сигнал то от чего формируется? Уж не от тех ли самых четырех датчиков, дубина ты ебаная? Ты же вообще нихуя в этом не волочешь, пишешь какую-то хуйню из своей протухшей головы
>Давай синхронник с нефтянки на 3,5 МВТ, пример просто, потом пизди
Ты понимаешь, даун, что конструктивно движок на 3,5 кВт и на 300 кВт ничем не отличаются, ебанидзе?

Ответы610314610315

494 17 мая, 11:36 494 1610314

>>1610190
>Долбоеб, там ниче надо менять. Этот сигнал то от чего формируется? Уж не от тех ли самых четырех датчиков, дубина ты ебаная?
ещё раз уродец, 4 датчика заходят на вход контроллера, с одним беда и одна блядь ошибка на светодиоде и обощенка в скаде, как ты хуйня ебливая найдешь неисправный или выведешь ошибку кокретно каждого датчика? Я слушаю решение задачи, шнуров интерфейсов у тебя нет, как и софта, давай расскажи

Ответы610578

495 17 мая, 11:39 495 1610315

>>1610190
>Ты понимаешь, даун, что конструктивно движок на 3,5 кВт и на 300 кВт ничем не отличаются, ебанидзе?
Чмо ты тупорылое, сравни частотник на 100 ку квт и на 3.5 МВт, хотя б наличие жидкостного охлаждения тебя не смущает уебан?

Ответы610582

496 17 мая, 14:49 496 1610578

>>1610314
>4 датчика заходят на вход контроллера
4 датчика, на один вход контроллера? Ты ту-ту-ру что ли вообще?

Ответы610611

497 17 мая, 14:52 497 1610582

>>1610315
>хотя б наличие жидкостного охлаждения тебя не смущает уебан?
Ебаааааать, вот это невидаль, отдельный движок, который гоняет хладагент по трубам, вот это чудо!!! Еще чо расскажешь, ебануша?

Ответы610609

498 17 мая, 15:20 498 1610609

>>1610582
>Ебаааааать, вот это невидаль, отдельный движок
Хуесос, ты контролируешь что пишешь? Это не конструктивная особенность? Ты хоть в курсе что это вообще за двигло и о чём я с тобой разговаривают ебонатик? АЗИПОД гугли клоун, а потом пизди про конструктивные особенности, говно собачье

Ответы610720

499 17 мая, 15:21 499 1610611

>>1610578
>4 датчика, на один вход контроллера?
Не на один, на разные входа олень, давай распиши как ты выполнишь задачу ?

Ответы610720

500 17 мая, 16:52 500 1610720

>>1610609
>Ты хоть в курсе что это вообще за двигло
Блядь, движок судовой, дальше то чо? Он чего, каким то невероятным образом конструктивно от других отличается? То что он больше других нихуя не говорить, принцип один, как в лампе накаливания на 75 вт и 300 вт, тупица, блядь.
>>1610611
>давай распиши как ты выполнишь задачу ?
Задачу, определить, который из датчиков вылетел? Вообще, если подумать, попробуй в скаде поглядеть, я тоже выводил один квадратик красный на несколько датчиков, типо, авария здесь, но вот в журнале алармов у меня четко было указано, какой именно датчик вылетел. Чтобы потом, при разборе полетов было понятно, ну и эксплуатация,чтобы не гадала, а посмотрела журнал алармов и пошла менять нужный.
На стадии автономных и функциональных испытаний, я натыкаю носом тех, кто мне эту систему попытается сдать, потому что это говно из жопы.И они переделают. Но это не твой случай видимо. Это ты тут только грозился, что как напишешь, так тебе сразу прибегут люди и все исправят, но похоже, твои писульки спускаются в унитаз, вахтер комнатный.
А еще знаешь, как можно? Пойти открыть шкаф с контроллером и посмотреть, там часто есть индикация о вылетевшем канале.
Но ты продолжай бегать и калибратором имитировать все четыре датчика по очереди и не забудь испытания защит провести, лол.

Ответы610755

501 17 мая, 17:30 501 1610755

>>1610720
>Блядь, движок судовой, дальше то чо? Он чего, каким то невероятным образом конструктивно от других отличается?
Хуесос, ты погуглил что я тебя просил? Ты говоришь нет конструктивных особенностей, погугли посмотри, потом будешь нести хуйню
>принцип один
Ты же за конструктивные особенности нес , уже по принципам пошёл
> Вообще, если подумать, попробуй в скаде поглядеть, я тоже выводил один квадратик красный на несколько датчиков, типо, авария здесь, но вот в журнале алармов у меня четко было указано, какой именно датчик вылетел.
Ну так если адекват проектировал, тут такой хуйни нет и обобщенная, обороты показывает, я так понял там по схеме сравнения идёт
В алгоритме управления оборотами эталон частоты сравнивается с измеренными
оборотами двигателя. Разница между этими сигналами служит входным сигналом
ПИД-контроллера. Регулировочный выход контроллера MCM будет соответственно
изменяться, чтобы поддерживать эталонный уровень.
Это выход будет устанавливать запрос положения топливного привода, т.е.
регулировать положение рейки дизельного топлива. Топливным приводом может
быть либо электрогидравлический привод, либо полностью электрический привод
Для обеспечения жестких требований
надежности контроллер использует одновременно показания двух датчиков
оборотов. При неисправности одного из датчиков работа двигателя не прекращается.
>Но ты продолжай бегать и калибратором имитировать все четыре датчика по очереди и не забудь испытания защит провести, лол.
Дуроёб, я тебя вчера подловил, датчик вообще работает по другому принципу, я тебе даже скинул осциллограмму уебан ты эдакий, ты понимаешь что там не 4-20 мА сигнал или будешь срать дальше? Я неисправность нашел с помощью осциллографа флюк , собственно пик с которого я тебе вчера скинул, но ты можешь пользоваться китайским тестером, когда белые люди пользуются нормальными приборами .
>там часто есть индикация о вылетевшем канале.
Есть там светодиоды , но не на каждый канал, а об ошибках датчиков общий идёт , а не на каждый

501 17 мая, 17:30 501 1610755

>>1610720
>Блядь, движок судовой, дальше то чо? Он чего, каким то невероятным образом конструктивно от других отличается?
Хуесос, ты погуглил что я тебя просил? Ты говоришь нет конструктивных особенностей, погугли посмотри, потом будешь нести хуйню
>принцип один
Ты же за конструктивные особенности нес , уже по принципам пошёл
> Вообще, если подумать, попробуй в скаде поглядеть, я тоже выводил один квадратик красный на несколько датчиков, типо, авария здесь, но вот в журнале алармов у меня четко было указано, какой именно датчик вылетел.
Ну так если адекват проектировал, тут такой хуйни нет и обобщенная, обороты показывает, я так понял там по схеме сравнения идёт
В алгоритме управления оборотами эталон частоты сравнивается с измеренными
оборотами двигателя. Разница между этими сигналами служит входным сигналом
ПИД-контроллера. Регулировочный выход контроллера MCM будет соответственно
изменяться, чтобы поддерживать эталонный уровень.
Это выход будет устанавливать запрос положения топливного привода, т.е.
регулировать положение рейки дизельного топлива. Топливным приводом может
быть либо электрогидравлический привод, либо полностью электрический привод
Для обеспечения жестких требований
надежности контроллер использует одновременно показания двух датчиков
оборотов. При неисправности одного из датчиков работа двигателя не прекращается.
>Но ты продолжай бегать и калибратором имитировать все четыре датчика по очереди и не забудь испытания защит провести, лол.
Дуроёб, я тебя вчера подловил, датчик вообще работает по другому принципу, я тебе даже скинул осциллограмму уебан ты эдакий, ты понимаешь что там не 4-20 мА сигнал или будешь срать дальше? Я неисправность нашел с помощью осциллографа флюк , собственно пик с которого я тебе вчера скинул, но ты можешь пользоваться китайским тестером, когда белые люди пользуются нормальными приборами .
>там часто есть индикация о вылетевшем канале.
Есть там светодиоды , но не на каждый канал, а об ошибках датчиков общий идёт , а не на каждый

Показать весь текст
Ответы610759

502 17 мая, 17:37 502 1610759

>>1610755
>Ты же за конструктивные особенности нес , уже по принципам пошёл
Идиот, иди на хуй, движок - это просто движок.
>Есть там светодиоды , но не на каждый канал
В смысле, блядь? Ты поехавший чтоли? Один светодиод на группу каналов? Ты сам ща придумал?

Ответы610765610766610771

503 17 мая, 17:51 503 1610765

>>1610759
>Один светодиод на группу каналов?
Уёбок, причем тут каналы , говорю нет на датчики светодиодов, хуй ты определишь какой из них, я понял о чем ты говоришь прекрасно
> движок - это просто движок.
Долбоеб, ты говорил про конструктивные особенности, я тебе говорю они другие эти особенности. Ещё про энкодер попробуй пиздани что нибудь

504 17 мая, 17:54 504 1610766

>>1610759
кстати наебал тебя, посмотрел есть, только не въеду какого хуя они все горели тогда как положено при неисправном датчике

112 Кб, 666x431
505 17 мая, 17:57 505 1610771

>>1610759
снизу обвел что было, а датчики все горели, в итоге один был угандошенный и заебешься ты без приборов, только методом тыка, что не есть гуд, т.к. по два датчика на маховик и на самом дизеле навешано два

Ответы610777

506 17 мая, 18:02 506 1610777

>>1610771
>снизу обвел что было, а датчики все горели, в итоге один был угандошенный и заебешься ты без приборов, только методом тыка, что не есть гуд, т.к. по два датчика на маховик и на самом дизеле навешано два
Я тебе сразу сказал, еби тех кто вам это внедрял, если есть возможность, а то так и будешь бегать, четыре датчика проверять методом тыка

Ответы610780610783

507 17 мая, 18:04 507 1610780

>>1610777
>Я тебе сразу сказал, еби тех кто вам это внедрял, если есть возможность, а то так и будешь бегать, четыре датчика проверять методом тыка
Я так понял полный отказ он выдаст и светодиод поменяет цвет или кз или обрыв, а если датчик пиздит, то он сравнивает с эталонными значениями и выдает аларм и горит светодиод speed diff. fail. Да я уже там не работаю, за три года галера эта заебала. Сейчас в Германию на другой поеду , там ебаться буду, ещё один диплом и перекат в энергетики, как раз доучусь

508 17 мая, 18:07 508 1610783

>>1610777
> еби тех кто вам это внедрял
Причем Вртсиле додумались все шкафы въебать на дизеле, все контроллеры и автоматику, там вибрация и всё ходуном ходит, я хуй знает сколько это прослужит.

509 19 мая, 19:50 509 1612577

Перекат
https://2ch.hk/wrk/res/1612574.html (М)
>>1612574 (OP)

Обновить тред
Двач.hk не отвечает.
Вы видите копию треда, сохраненную 1 июля 2019 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

« /wrk/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion